publisher: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Denna författning innehåller följande kapitel. - 1 kap. Inledande bestämmelser - 2 kap. Allmänna hanteringskrav - 3 kap. Lösa behållare - 4 kap. Gascisterner och gasklockor - 5 kap. Rörledningar - 6 kap. Slangledningar - 7 kap. Särskilda krav vid hantering av acetylen - 8 kap. Undantag i enskilda fall

text: Tillämpningsområde

text: Denna författning innehåller bestämmelser om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll.

type: paragraf

text: Bestämmelserna gäller inte för - gasinstallationer i fordon, - gasinstallationer i fartyg som regleras i annan författning, - ammoniak,

text: ___________________________________________________________________________ Anmälan har gjorts enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1-15, Celex 32015L1535). 2 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:87. 3 Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning och föreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning.

text: - ledningssystem för naturgas i gasfas med drifttryck överstigande 4 bar (0,4 MPa) övertryck.

text: Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar, brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. Bestämmelserna innehåller inga produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav.

text: Definitioner

text: De volymer som anges i dessa föreskrifter avser behållarnas invändiga volym, oavsett hur stor mängd brandfarlig gas de innehåller. För aerosolbehållare avses innehållets nominella volym, som är märkt på behållaren.

text: De begrepp som definieras i lagen (

text: ) och förordningen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor används med samma innebörd i denna författning.

text: I denna författning avses med aerosolbehållare behållare innehållande brandfarlig eller extremt med brandfarligt brandfarlig aerosol enligt Myndigheten för innehåll samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2018:1

text: ) om aerosolbehållare, eller annan författning som ersatt eller ändrat

text: MSBFS 2018:1

text: anordning utrustning, behållare, förvaringskärl, rörledningar, slangledningar och liknande som är avsedd att innehålla brandfarlig gas,

text: backventil ventil som tillåter flöde av gas i endast en riktning,

text: bakslagsskydd utrustning vars funktion är att skydda mot genomgående bakslag, bakströmning och brand vid användning av acetylen,

text: brandfarlig gas gas som är brandfarlig enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2010:4

text: ) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor, eller annan författning som ersatt eller ändrat

text: MSBFS 2010:4

text: EI XX brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd hos byggnadskonstruktioner där ”E” står för integritet, ”I” står för isolering och ”XX” avser tid i minuter vid vilken funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning (enligt SS-EN 13501),

text: flerbostadshus bostadshus med minst tre bostadslägenheter,

text: gascistern behållare för brandfarlig gas, undantaget gasklockor, med tillhörande säkerhetsutrustning som är avsedd att användas på samma plats som den fylls,

text: gascistern i mark gascistern som är helt eller delvis täckt med fyllnadsmaterial, såsom sand eller jord,

text: gasfriförklaring skriftligt utlåtande om att en anordning är tömd och att inga antändningsbara gaser finns kvar,

text: gasklocka behållare för brandfarlig gas vars volym ändras med gasmängden,

text: ledningssystem ledningssystem för naturgas enligt Myndigheten för för naturgas samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:7

text: ) om ledningssystem för naturgas, eller annan författning som ersatt eller ändrat

text: MSBFS 2009:7

text: lös behållare behållare med brandfarlig gas, en eller flera sammankopplade, som är avsedd att användas på en annan plats än där den fylls, avser även aerosolbehållare med brandfarligt innehåll,

text: nätbolag företag som ansvarar för distribution av brandfarlig gas via rörledningar till sammanlagt fler än 10 verksamheter eller hushåll,

text: rörledning fast installerad ledning för brandfarlig gas som förutom rör även omfattar flänsar, ventiler och övriga komponenter,

text: slangledning rörlig ledning för brandfarlig gas som förutom slang även omfattar anslutningar och övriga komponenter,

text: småhus bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter och kan vara antingen enbostadshus eller tvåbostadshus, som är fristående eller sammanbyggda till parhus, radhus eller kedjehus,

text: säkerhetsventil ventil som aktiveras automatiskt av trycket och är avsedd att skydda en anordning mot ett för högt invändigt övertryck.

type: kapitel

text: 2 kap. Allmänna hanteringskrav

text: Anordningar

text: Brandfarlig gas får endast hanteras i anordningar som är - täta i syfte att motverka läckage, - motståndskraftiga mot den gas, de tillsatser och de föroreningar som kan förväntas förekomma, och - lämpliga för de tryck och de temperaturer som de kan förväntas utsättas för.

text: Anordningar ska vara av obrännbart material eller på annat sätt skyddade mot brand. Kravet gäller inte för - slangledningar, - lösa behållare, - gasklockor och rötkammare med övertryck upp till 0,5 bar, - gasuttagssystem i deponier, - rörledningar av polyeten för brandfarlig gas med yttre diameter högst 32 mm (de 32) som ansluts från mark direkt till abonnentcentral.

text: Allmänna råd

text: Rörledningar bör vara av stål eller koppar, alternativt vara skyddade mot brand genom att de är förlagda i mark med minst 0,6 meter täckningsdjup.

text: Anordningar med brandfarlig gas med tryck som understiger atmosfärstrycket ska vara skyddade mot inläckage av luft eller andra skador orsakade av undertryck.

text: Allmänna råd

text: För ett uttagssystem i en deponi bör kravet uppfyllas genom syrgasmätning som stänger av en tryckhöjningsanordning innan syrgashalten på undertrycksidan överstiger 9 volym-%.

text: Anordningar som är varaktigt fastsatta ska vara installerade på ett fackmässigt sätt.

text: Allmänna råd

text: Rörledningsinstallationer för gasolflaskor bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för flaskgasol, FGA. Installationer inom anläggningar med gascisterner för gasol, med undantag för bergrum, bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för större gasolanläggningar, SGA. Installationer av rörledningar för distribution av brandfarlig gas i gasfas med drifttryck upp till och med 4 bar övertryck bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Installationer inom anläggningar med flytande metan bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar - anläggningar för flytande metan, LNGA. Installationer inom tankstationer för metangasdrivna fordon bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon, TSA. Installationer inom biogasanläggningar bör, i de delar som kan påverka risken för brand och explosion, vara utförda enligt Energigas Sveriges Anvisningar för biogasanläggningar, BGA.

text: Anordningar med brandfarlig gas ska vara skyddade mot korrosion.

text: Allmänna råd

text: Anordningar i utsatta miljöer som t.ex. i mark bör skyddas genom materialval eller katodiskt korrosionsskydd. Rörgenomföringar utifrån och in i en byggnad bör skyddas genom att genomföringen tätas på utomhussidan.

text: Anordningar med brandfarlig gas ska vara skyddade mot skadliga vibrationer.

text: Vid yrkesmässig förbrukning av brandfarlig gas ska gasflödet kunna stängas av manuellt när gasen inte används samt snabbt vid en nödsituation.

text: Vid fyllning av lösa behållare eller gascisterner ska gasflödet snabbt kunna stängas av vid en nödsituation.

text: Placering

text: Anordningar med brandfarlig gas ska genom sin placering eller genom fysiska skydd vara skyddade mot skador orsakade av påkörning, nedfallande föremål och annan liknande påverkan. Fysiska påkörningsskydd ska vara utformade med beaktande av trafiksituationen på platsen.

text: Allmänna råd

text: Fysiska påkörningsskydd för en gascistern bör placeras minst 2 meter från cisternen och bör vara utformade i minst kapacitetsklass N2 enligt EN 1317-2.

text: Lösa behållare, gascisterner, gasklockor och rötkammare ska vara placerade på ett betryggande sätt med hänsyn till - risken för brandpåverkan och annan skadlig uppvärmning från omgivningen till anordningarna, - risken för skador på omgivningen genom brand eller explosion orsakad av läckage och antändning av den brandfarliga gasen, och - möjligheterna att utrymma området kring anordningarna vid brand.

text: Allmänna råd

text: Placeringen av lösa behållare, gascisterner med gasol ovan mark, gasklockor och rötkammare bör följa bilaga 1. Lösa behållare i och vid butiker bör istället placeras enligt kapitel 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

text: Skyltning

text: Skyltar som upplyser om förbud mot rökning och öppen eld samt förekomst av brandfarlig vara och gas under tryck ska finnas vid områden, inhägnader, lokaler och andra utrymmen där brandfarlig gas förvaras, om den totala mängden överstiger 30 liter. Kravet på skyltning gäller även vid annan hantering där det finns risk för läckage av brandfarlig gas i mer än ringa grad. För privatpersoner gäller kravet endast vid förvaring eller annan hantering av mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

text: Skyltarna ska vara utformade enligt bilaga 2. Skyltarna ska vara tillverkade av slagtåligt material med god väderbeständighet. De ska vara placerade och anpassade till den omgivande miljön så att de är lätta att se även under varierande ljusförhållanden.

text: Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.

text: Ventilation

text: Ett utrymme där brandfarlig gas förvaras eller där det finns risk för läckage av brandfarlig gas i mer än ringa grad ska vara tillräckligt ventilerat för att motverka utbredning av en antändbar gasblandning. Ventilationens frånluft ska mynna ut på lämplig plats. Ventilationen ska vara utformad så att frånluften inte kan komma in genom andra öppningar i byggnader. Källare, kulvertar och andra utrymmen där naturlig ventilation inte kan ge tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk ventilation. Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska löpande säkerställas.

text: Allmänna råd

text: Ventilationen bör vara utformad så att det finns ett avstånd på minst 1 meter mellan frånluftsöppningarna och andra öppningar i byggnader. Vid naturlig ventilation i utrymmen med lösa behållare större än 5 liter bör ventilationsöppningarna ha en sammanlagd area på minst 1 % av utrymmets golvarea. Öppningarna bör vara jämnt fördelade upptill vid tak och nertill vid golv samt på motsatta sidor. I utrymmen mindre än 1 m3 eller i utrymmen där avståndet från dörr till motsatt vägg är högst halva dörrens bredd (t.ex. skåp) kan ventilationsöppningarna sitta på samma sida. Vid mekanisk ventilation i ett utrymme för lösa behållare bör ett utrymme anses tillräckligt ventilerat om det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiger 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h).

text: Obehörig manövrering

text: Ventiler och andra manövrerbara komponenter till anordningar ska vara skyddade mot obehörig manövrering. För privatpersoner gäller kravet endast vid hantering av mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

text: Allmänna råd

text: Obevakade manövrerbara komponenter bör skyddas genom att de finns i låsta utrymmen, är försedda med låsanordningar eller är skyddade genom minst 2 meter högt stängsel.

text: Släckutrustning

text: Vid förvaring av brandfarlig gas i gascisterner eller lösa behållare ska släckutrustning finnas i den omfattning som behövs för att möjliggöra att i ett tidigt skede kunna släcka en brand som skulle kunna orsaka skadlig uppvärmning av gascisternen eller de lösa behållarna. För privatpersoner gäller kravet endast vid förvaring av mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

text: Kontroller och instruktioner

text: Anordningar, med undantag för lösa behållare, ska täthetskontrolleras innan de tas i drift för första gången samt återkommande med de intervaller som behövs för att motverka läckage. Detsamma gäller när en sådan anordning flyttats och ska tas i drift på en ny plats.

text: Allmänna råd

text: Anordningar bör täthetskontrolleras återkommande i första hand med intervaller enligt tillverkarens anvisningar och i andra hand enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN, eller vartannat år. Slangledningar av plast eller gummi bör täthetskontrolleras efter anslutning samt därefter en gång per år.

text: Skriftliga instruktioner för driftsättning, drift och underhåll av anordningar ska finnas om det inte rör sig om en enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas. Instruktionerna ska finnas i den omfattning som behövs för att motverka risken för brand och explosion. För privatpersoner gäller kravet endast vid hantering av mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas.

text: Ett nätbolag får distribuera brandfarlig gas med drifttryck upp till och med 4 bar övertryck i rörledning till annan förbrukare endast om nätbolaget är förvissat om att förbrukarens anordning för brandfarlig gas är inrättad på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för brand och explosion.

text: Allmänna råd

text: Kravet bör uppfyllas genom att anordningen kontrolleras enligt kapitel 15 i Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN.

text: Lastade fordon

text: Ett tankfordon vars transporttank för brandfarlig gas inte är tömd och gasfriförklarad får inte parkeras eller ställas upp i ett garage eller annat utrymme inomhus. Detsamma gäller för ett fordon som är lastat för transport av lösa behållare för mer än 60 liter brandfarlig gas.

text: 3 kap. Lösa behållare

text: En lös behållare större än 5 liter ska genom sin placering eller med hjälp av fästanordningar vara förhindrad att välta.

text: En lös behållare som innehåller kondenserad gas och som har säkerhetsventil ska stå upprätt. Kravet gäller inte om säkerhetsventilen är avsedd att fungera även om behållaren ligger ner.

text: Särskilda krav för bostäder och förvaring för hushåll

text: I småhus och i flerbostadshus i ett plan får inte lösa behållare större än 30 liter förvaras eller användas.

text: Inomhus i flerbostadshus med mer än ett plan får inte lösa behållare större än 5 liter förvaras eller användas. Behållare som inte är större än 30 liter får dock förvaras utomhus eller i särskilt utrymme i bostaden som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60 som är ventilerat direkt till det fria.

text: På vindar, i källare och liknande förrådsutrymmen eller garage i flerbostadshus får inga lösa behållare förvaras med undantag för enstaka aerosolbehållare.

text: Om flera hushåll har förrådsutrymmen eller garage i en från bostäder skild byggnad måste lösa behållare, med undantag för enstaka aerosolbehållare, förvaras åtskilda från övrigt brännbart material i förråd som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60.

text: Saluföring

text: Vid saluföring av brandfarlig gas till allmänheten ska lösa behållare större än 5 liter förvaras oåtkomliga för andra än personalen.

text: 4 kap. Gascisterner och gasklockor

text: Gascisterner och gasklockor ovan mark ska vara placerade på ett stadigt, bärande och obrännbart underlag.

text: En gascistern ovan mark för kondenserad gas ska vara placerad på en plats som är utformad så att läckande gas inte kan ansamlas under eller vid gascisternen.

text: Gascisterner och gasklockor ska vara skyddade mot att brand i en läckande fläns orsakar skadlig temperaturpåverkan på behållaren, genom att - flänsen är placerad minst 3 meter från gascisternen eller gasklockan, - flänsen är placerad så att ett flänsläckage inte blir riktat mot gascisternen eller gasklockan, - flänsen eller dess packning är konstruerad så att ett flänsläckage inte blir riktat mot gascisternen eller gasklockan, eller - det finns ett obrännbart skydd mellan flänsen och gascisternen eller gasklockan.

text: Gascisterner i mark

text: En gascistern i mark ska - vara förankrad, om översvämningsrisk föreligger eller om grundvattnet kan medföra att gascisternen rör sig, - vara förlagd på ett sådant sätt att den är skyddad mot skadlig påverkan från markrörelser, erosion och andra yttre påkänningar, och - vara omgiven av material som inte kan skada den.

text: En gascistern i mark ska vara skyddad mot trafiklaster genom att den - ligger utanför körytan, - har mekaniskt skydd mot trafiklaster, eller - är konstruerad för trafiklaster.

text: Lastning och lossning

text: En gascistern ska ha en anslutning för potentialutjämning till jord för tankfordon.

text: En plats för uppställning av tankfordon för anslutning till en gascistern ska vara utformad så att tankfordonet vid nödsituationer kan lämna platsen utan att behöva backa.

text: En gascistern för kondenserad brandfarlig gas får inte fyllas till en nivå som kan innebära att den stumfylls.

text: Gascisterner och gasklockor som tas ur bruk

text: Gascisterner och gasklockor som varaktigt tas ur bruk ska tömmas och gasfriförklaras. Anslutningar för brandfarlig gas ska tas bort eller åtgärdas så att de inte kan användas.

text: 5 kap. Rörledningar

text: Rörledningar ovan mark ska vara stadigt fastsatta.

text: Rörledningar med öppen ände ska vara skyddade mot utsläpp vid oavsiktlig ventilmanövrering.

text: Anslutningar på rörledningar som kan förväxlas med andra anslutningar ska vara utformade eller märkta för att motverka förväxling.

text: Rörledningar som är dragna inuti eller genom väggar, tak eller golv eller som på annat sätt är förlagda dolt i en byggnad ska ha svetsade eller hårdlödda fogar. Sådana ledningar ska ha skyddsrör för att förhindra slitage samt för att förhindra att läckande gas sprider sig inuti byggnadens väggar, tak eller golv. Kraven gäller inte rörledningar som är åtkomliga utan hjälp av verktyg.

text: Rörledningar i mark

text: Rörledningar i mark ska - vara förlagda på ett sådant sätt att de är skyddade mot skadlig påverkan från markrörelser, erosion och andra yttre påkänningar, och - vara omgivna av material som inte kan skada dem.

text: Rörledningar i mark ska vara spårbara genom att ledningarna är inmätta. Mätningen ska vara dokumenterad.

text: Rörledningar i mark ska vara skyddade mot pågrävning genom att - det finns markeringsband som informerar om förekomsten av rörledningar med gas längs och ovan ledningens sträckning, - det finns ett tillräckligt avstånd mellan rörledningen och andra installationer i mark, - det finns ett tillräckligt avstånd mellan rörledningen och byggnader, och - rörledningen har minst 0,6 meter täckningsdjup.

text: Vid styrd borrning behövs inget markeringsband.

text: Allmänna råd

text: Avstånd mellan en rörledning i mark och andra installationer i mark, samt mellan en rörledning i mark och byggnad, bör följa Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN, eller Energigas Sveriges Anvisningar för större gasolanläggningar, SGA.

text: Rörledningar i mark ska vara skyddade mot trafiklaster genom att de - ligger med ett täckningsdjup på minst 1 meter (om rörledningen endast i undantagsfall utsätts för trafiklaster från tung trafik är 0,8 meter tillräckligt), - har mekaniskt skydd mot trafiklaster, eller - ligger utanför körytan.

text: Anslutning för fartyg

text: En anslutning för ett fartyg ska ha elektrisk isolering mellan anslutningen och rörledningen på land.

text: Rörledningar som tas ur bruk

text: Rörledningar som varaktigt tas ur bruk ska tömmas och gasfriförklaras. Anslutningar för brandfarlig gas ska tas bort eller åtgärdas så att de inte kan användas. Kravet gäller inte gasuttagssystem i deponier.

text: 6 kap. Slangledningar

text: Slangledningar får endast förekomma då deras rörlighet behövs.

text: Slangledningar ska vara armerade eller av stål. Armerade slangledningar som ansluts mellan lösa behållare och utrustning avsedd för gasol med oreducerat tryck ska ha armering av stål.

text: Slangledningar som riskerar att utsättas för förslitning ska vara skyddade mot detta. Allmänna råd Slangledningar i restaurangmiljöer som riskerar att påverkas av frätskador på grund av fettbeläggningar bör vara plastbelagda.

text: Slangledningar ska vara inspekterbara.

text: Slangledningar får inte vara inbyggda inuti väggar, tak eller golv eller på annat sätt vara förlagda dolt i en byggnad.

text: Vid svetsning eller skärning med svetsbrännare med tillförsel av syre eller tryckluft ska backventiler finnas mellan svetshandtaget och slangledningar för brandfarlig gas och syrgas eller tryckluft. Backventiler ska kontrolleras regelbundet med avseende på funktionalitet. Allmänna råd Backventiler bör kontrolleras minst var sjätte månad. Kontrollen bör ske enligt tillverkarens anvisningar.

text: 7 kap. Särskilda krav vid hantering av acetylen

text: Lösa behållare med acetylen som är anslutna till en rörledning eller en slang ska stå upprätt.

text: Vid hantering av acetylen i rörledningar ska risken för sönderfall motverkas genom att rörledningens innerdiameter begränsas.

text: Allmänna råd

text: Maximalt tryck enligt Acetylennormerna i förhållande till slangens inre rördiameter framgår av diagrammet på sidan 64, i Utformning av försörjningssystem för gas - utgåva 2 (Svetskommissionen, 2006).

text: Acetylen får endast hanteras i armatur och rörledningar som innehåller mindre än 70 % koppar.

text: Vid förbränning av acetylen ska bakslagsskydd finnas som motverkar risken för att ett bakslag når acetylenbehållaren eller rörledningen. Bakslagsskydd ska kontrolleras regelbundet med avseende på yttre skador, förslitning och funktionalitet.

text: Allmänna råd

text: Bakslagsskydd bör kontrolleras minst var 24:e månad. Kontrollen bör ske enligt tillverkarens anvisningar.

text: I bostäder ska lösa behållare med acetylen förvaras i utrymme som utgör en egen brandcell, med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 30.

text: 8 kap. Undantag i enskilda fall

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och om det finns särskilda skäl medge undantag från tillämpningen av denna författning.

text: Allmänna råd om krav på utredning och föreståndare

text: I detta avsnitt ges allmänna råd direkt till lag (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

text: Utredningskrav

text: Enligt 7 § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt LBE se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser.

text: Allmänna råd

text: En utredning om risker för hantering av brandfarlig gas bör innehålla en beskrivning av hanteringen som särskilt beaktar • risk för gasläckage och tändkällor i närheten, • risk för högt eller lågt tryck, • risk relaterad till mänskligt handhavande, • material hos anordningar med brandfarlig gas, • verksamheter, byggnader och andra objekt i hanteringens närhet, • olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, och • hur en säker hantering upprätthålls över tid. För anläggningstyper för vilka det finns etablerade branschanvisningar eller normer bör utredningen utgöras av en beskrivning av anläggningen, risker och åtgärder enligt ovan, med hänvisningar till relevanta delar av anvisningen eller normerna. För delar av anläggningen som inte omfattas av eller som inte till fullo följer anvisningen eller normerna behövs kompletterande utredningar. För butiker bör utredningen utgöras av en beskrivning av hanteringen i butiken, risker och åtgärder enligt ovan, med hänvisningar till relevanta delar av kapitel 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker, vid behov kompletterat med utredningar för sådant som inte omfattas av handboken.

text: Föreståndarkrav

text: Enligt 9 § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Av andra stycket framgår att en föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av LBE eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Vidare framgår av samma stycke att tillståndshavaren ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

text: Allmänna råd

text: En föreståndare för hantering av brandfarlig gas bör ha kunskap om • hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i verksamheten, • de brandfarliga varornas egenskaper och risker, • den lagstiftning som är relevant med avseende på risken för brand och explosion, • villkor i tillståndet, • anläggningens uppbyggnad, funktion och drift, och • dokumentation som är relevant för hanteringens säkerhet. Hanteringens omfattning och komplexitet bör avgöra hur djupa kunskaper inom de olika områdena som krävs.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2020. Samtidigt upphör följande författningar att gälla i enlighet med vad som anges nedan.

text: a) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (

text: SÄIFS 1998:7

text: ) om brandfarlig gas i lös behållare b) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (

text: SÄIFS 2000:4

text: ) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas c) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (

text: SÄIFS 1990:2

text: ) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel i de delar som behandlar brandfarlig gas d) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (

text: SÄIFS 1996:2

text: ) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen i de delar som behandlar brandfarlig gas samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska.

text: 2. Rörledningar som installerats före den 1 augusti 2020 och där installationen uppfyller äldre bestämmelser behöver inte uppfylla bestämmelserna i 5 kap. 4-6 §§.

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

text: DAN ELIASSON

text: Carina Fredström (Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

text: Bilaga 1 är allmänna råd till 2 kap. 9 §

text: Placering av lösa behållare, gascisterner med gasol ovan mark, gasklockor och rötkammare

text: Definitioner

text: I denna bilaga används följande begrepp. brandfarlig verksamhet som kan skapa gnistor eller som verksamhet innebär öppen låga, exempelvis svetsarbete eller grillplats,

text: cisternens Den plats på cisternen eller dess rörledning där slanganslutningspunkt slangen är ansluten,

text: icke-publik hantering i verksamhet dit allmänheten inte har verksamhet tillträde,

text: publik verksamhet hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde,

text: stor mängd brännbart t.ex. däckupplag, brädgård, cistern ovan jord med material brandfarlig gas eller vätska (inkl. påfyllningsanslutning), lösa behållare med brandfarlig gas eller vätska med total volym mer än 600 liter,

text: svårutrymda lokaler lokaler från vilka en utrymning kan förväntas ta lång tid på grund av verksamheten i lokalen eller typen av byggnad,

text: tankfordonets den plats på tankfordonet där slangen är ansluten.

text: slanganslutningspunkt

text: Lösa behållare

text: Tabell 1 och 2 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan lösa behållare och omgivningen. Det kan dock finnas situationer där förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra andra avstånd. För icke-publik verksamhet gäller tabell 1, för publik verksamhet gäller tabell 2. Butiker är dock undantagna i tabell 2 för publika verksamheter. Där tabellerna anger avståndet 0 meter innebär det att de lösa behållarna kan placeras inomhus. Där tabellerna anger ett annat avstånd än 0 meter innebär det att behållarna inte bör placeras inomhus i en byggnad, eftersom avståndet gäller mellan behållarna och byggnaden i sig. De får dock vara

text: placerade i ett fristående förråd, container eller liknande som är särskilt avsett för behållarna. Enligt tabell 1 kan t.ex. lösa behållare med en total volym som inte överstiger 60 liter vid en icke-publik verksamhet placeras utan avstånd eller avskiljning. Brandteknisk avskiljning (motsvarande minst EI 30 eller EI 60 enligt tabellerna) mellan lösa behållare och annat som anges i tabellerna kan ge kortare avstånd. Detta kan uppnås med ett brandtekniskt avskilt ventilerat utrymme endast avsett för de lösa behållarna. Ett annat sätt är att placera de lösa behållarna utomhus vid en brandtekniskt avskild yttervägg, till exempel i ett låsbart plåtskåp. Då kan man tillgodoräkna sig väggens brandtekniska klass utan att behöva några ytterligare åtgärder. Om den totala volymen överstiger 1200 liter behövs dock alltid ett avstånd, enligt tabellerna. Observera att en öppning i fasaden kan bryta en brandteknisk avskiljning. Därför kan avstånd behövas till öppningar i fasaden såsom fönster, dörrar eller ventilationsöppningar. Sådana avstånd behöver då följa tabellerna nedan, vilket ger antingen 3 eller 6 meter beroende på hanterad mängd. Brandklassade skåp kan också användas om de klassats för motsvarande minst EI 30 respektive EI 60. De kan då stå direkt vid en vägg oavsett väggens brandtekniska klass eller öppningar i väggen.

text: Tabell 1. Minsta avstånd vid placering av lösa behållare, icke-publik verksamhet

text: Avstånd mellan lösa behållare och De lösa behållarnas - byggnad i allmänhet, stor mängd utrymningsväg från totala volym - brännbart material eller brännbart material svårutrymda lokaler (liter) - brandfarlig verksamhet

text: meter meter meter

text: EI 30* EI 60* EI 60* EI 60*

text: 0 - ≤60 0** 0 0 0** 0 0** 0 >60 - ≤250 3*** 0 0 25 0 12 0 >250 - ≤1200 3 3 0 25 0 >1200 - ≤4000 6 6 3 12 6 50 25 >4000 - ≤8000 12 12 6 25 12 100 50

text: * Brandteknisk avskiljning motsvarande ** Behållarna bör samlas på lämplig plats när de inte är inkopplade/används, i syfte att kunna föras i säkerhet vid brand. *** Inget avstånd behövs vid användning av lösa behållare på kärra eller liknande som står lätt åtkomliga i syfte att kunna föras i säkerhet vid brand.

text: Tabell 2. Minsta avstånd vid placering av lösa behållare, publik verksamhet

text: meter meter meter

text: EI 30* EI 60* EI 60* EI 60*

text: 0 - ≤250 3** 0 0 12 0 25*** 0 >250 - ≤1200 3 3 0 12 0 25 0 >1200 - ≤4000 6 6 3 12 6 50 25 >4000 - ≤8000 12 12 6 25 12 100 50

text: * Brandteknisk avskiljning motsvarande ** Inget avstånd från byggnaden behövs: - upp till 60 liter vid utomhusförvaring minst 3 meter från öppningar till lokalens publika delar, lokal som används av någon annan eller till nödutgångar. Ex. på öppningar är öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar. Om flaskorna istället placeras i låst plåtskåp eller liknande är det tillräckligt med 1 meter till samma typer av öppningar - vid tillfälliga arbeten t.ex. användning av gasolbrännare på restaurang, vid undervisning eller vid reparationsarbeten med svetsutrustning - om de lösa behållarna inte är större än 1 liter och behållarnas totala volym inte överstiger 2 liter. *** Kortare avstånd kan tillåtas, dock minst 3 meter, för gasoldrivna terrassvärmare och liknande utomhus.

text: Gascisterner med gasol

text: Tabell 3 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan gascisterner med gasol och omgivningen. Det kan dock finnas situationer där förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra andra avstånd. Angiven högsta volym avser volymen hos en gascistern. Avstånden räknas från gascisternens mantelyta. Tabellen avser placering av en eller två cisterner. För två cisterner är det tillräckligt med ett avstånd mellan cisternerna motsvarande den största cisternens cisterndiameter. För att tabellen ska vara tillämplig behöver tankfordonets lossningsslang ha dragits rakt som en förlängning av påfyllningsledningen i syfte att undvika att en jetflamma från en spricka i slangen vid ett läckage skadar cisternen. Brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 mellan gascisternen och annat som anges i tabellen kan ge kortare avstånd enligt tabellen. Observera även att en öppning i en EI-klassad vägg/fasad kan bryta den brandtekniska avskiljningen. Därför kan avstånd behövas till öppningar i vägg/fasad såsom fönster, dörrar eller ventilationsöppningar.

text: Tabell 3. Minsta avstånd vid placering av en eller två gascisterner med gasol ovan mark

text: Avstånd i Byggnad i Stor mängd Utrymningsväg Pump och Parkerade Tank- Cisternens meter mellan allmänhet, brännbart från förångare fordon fordonets slanganbrännbart material svårutrymda (person- slangan- slutningsmaterial el. lokaler bilar/tyngre slutnings- punkt brandfarlig fordon) punkt verksamhet

text: Cisternvolym 6* 12* 100* 3* 6/8* 12* 0 högst 13 m

text: Cisternvolym 12* 25* 100* 3* 6/8* 12* 6* >13 m ≤100 m

text: Tank- 12* 25* 100* 3** 6 - fordonets slanganslutningspunkt

text: Cisternens 12*** 12* 100* 3* 6 - slanganslutningspunkt

text: Pump och 3** 12* - 3** 6* 3** 3* förångare

text: - ej tillämpbart. * Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre kan avståndet minskas till hälften. ** Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre behövs inget avstånd. *** För slanganslutningspunkt på gascistern med volym högst 13 m gäller minsta tillåtna avstånd 6 meter. Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre får avstånden minskas till hälften för cisterner med volym högst 100 m .

text: Gasklockor och rötkammare

text: Tabell 4 nedan visar rekommenderade minsta avstånd mellan omgivningen och gasklockor eller rötkammare utomhus. Det kan dock finnas situationer där förhållandena avviker ifrån vad tabellerna förutsätter vilket kan medföra andra avstånd.

text: Tabell 4. Minsta avstånd för placering av gasklockor och rötkammare utomhus

text: Avstånd i meter Byggnad, Byggnad, Byggnad, Annan gasklocka/ Fackla mellan brännbar obrännbar avskild i rötkammare fasad fasad* minst EI Membran Stål Betong

text: 60 mot gashante ringen**

text: Gasklocka av 18 18 9 14 11 4 10 membrantyp samt rötkammare med membranöverdel

text: Gasklocka eller 9 7 4 11 4 4 5 rötkammare i stål

text: Rötkammare i 6 6 3 4 4 2 5 betong

text: * Med obrännbar fasad avses fasad i material i lägst klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1, utan oskyddade fönster, ventilationsöppningar och andra öppningar i fasaden. ** Med taktäckning i lägst klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1, alternativt med material av lägst klass BROOF(t2) enligt SS-EN 1187, på obrännbart underlag.

text: Bilaga 2

text: Förbuds- och varningsskyltar

text: Förbud mot rökning och öppen eld

text: Skylten ska vara utformad som i avsnitt 3.1 i bilaga 2 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2008:13

text: ) om skyltar och signaler.

text: Varning för brandfarlig vara

text: Skylten ska vara utformad som faropiktogram GHS02 enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008

text: (CLP-förordningen) .

text: Varning för gas under tryck

text: Skylten ska vara utformad som faropiktogram GHS04 enligt

text: (CLP-förordningen). Skylten ska där gasflaskor förvaras kompletteras med tilläggstexten ”Gasflaskor - förs i säkerhet vid brandfara”

text: ___________________________________________________________________________ 4

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008

text: om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven

text: och

text: samt ändring av förordning

text: (EG) nr 1907/2006

text: (CLPförordningen).

text: Beställningsadress:

text: Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer