fs: eifs

publisher: Energimarknadsinspektionen

title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

type: rubrik

text: Tillämpningsområde

text: Vid tillämpningen av dessa föreskrifter och allmänna råd gäller följande.

type: stycke

text: – Innehavare av en produktionsanläggning ska säkerställa att anläggningen uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter och allmänna råd. – Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas på sådana produk tionsanläggningar som utgör nya kraftproduktionsmoduler i enlighet med arti kel 3 i

text: kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016

text: om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, eller där Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om att en befintlig kraftpro duktionsmodul ska omfattas av alla krav i

text: kommissionens förordning (EU) 2016/631

text: . – Dessa föreskrifter och allmänna råd omfattar inte produktionsanläggning ar inom området för en industrianläggning, om produktionen av el utgör en direkt del av och är processtekniskt underordnad den industriella huvudpro cessen.

type: paragraf

text: Definitioner

text: Utöver de definitioner som följer av kommissionens förordning (EU)

text: 2016/631 avses i dessa föreskrifter och allmänna råd med Driftstörning: Ofrivillig nedsättning av i drift varande anläggnings förmåga att producera eller överföra elektrisk energi. Gasturbinaggregat: Produktionsanläggning som drivs av luft och förbrän ningsgaser för produktion av el. I dessa föreskrifter och allmänna råd avses jettyp och industrityp. Hjälpkraftsystem: System för likström och/eller växelström avsett för för sörjning av intern förbrukning inom produktionsanläggning. Husturbindrift: Drift av ett aggregat med dess eget hjälpmaskineri som enda last, när aggregatet är bortkopplat från det yttre elnätet.

text: Kombianläggning: Ångturbiner och gasturbiner, som använder gemensam bränslecykel, där avgasvärme från gasturbiner används till produktion av ånga till ångturbiner. Kondenskraftverk: Ett eller flera värmekraftblock i samma produktions anläggning som endast producerar el. Konstruktionsspänning: Högsta huvudspänning (effektivvärde) för vilken anläggning och utrustning är konstruerad med hänsyn till såväl isolation, livs längd som andra egenskaper. Kraftvärmeverk: Ett eller flera värmekraftblock i samma produktionsan läggning som kombinerar produktion av el och värme, som nyttjas för fjärrvär me eller industriprocess. Kärnkraftverk: En eller flera kärnkraftsreaktorer inom samma produktions anläggning. Med kärnkraftsreaktor avses en anläggning för utvinning av kärn energi enligt

text: 2 § 1 a lagen (1984:3)

text: om kärnteknisk verksamhet. Medelstora anläggningar: – Vattenkraftstation med installerad nominell aktiv effekt från 25 MW till och med 50 MW. – Värmekraftblock med installerad nominell aktiv effekt från 25 MW till och med 100 MW. – Gasturbinaggregat med installerad nominell aktiv effekt från 25 MW till och med 100 MW. – Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad nominell aktiv effekt från 25 MW till och med 100 MW. Märkvärde: Storhetsvärde angivet på en generator, på dess märkskylt eller i till generatorns hörande handlingar för uttryckande av generatorns egenskaper och prestationsförmåga i samband med generatorns konstruktion. Märkvärde inkluderar märkfältspänning och märklast. Nominell aktiv effekt: Nominell konstruktionseffekt för elproduktion. Nominell spänning: Den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd. Nominell spänning avser i detta fall inte nominell sys temspänning. p.u.: ”Per unit” är ett begrepp som anger storleken relativt för ett nominellt värde och som måste vara definierat i varje enskilt fall. Reglerstyrka: Förhållandet mellan effektändring och frekvensavvikelse då automatisk frekvensreglering tillämpas. Små anläggningar: – Vattenkraftstation med installerad nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW till och med 25 MW. – Värmekraftblock med installerad nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW till och med 25 MW. – Gasturbinaggregat med installerad nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW till och med 25 MW. – Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW till och med 25 MW. – Vindkraftaggregat med installerad nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW. Stora anläggningar: – Vattenkraftstation med installerad nominell aktiv effekt större än 50 MW. – Värmekraftblock med installerad nominell aktiv effekt större än 100 MW. – Gasturbinaggregat med installerad nominell aktiv effekt större än 100 MW.

text: – Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad nominell aktiv effekt större än 100 MW. Turbinaggregat: Sammankopplad turbin och generator för generering av el. Vattenkraftaggregat: Sammankopplad turbin och generator, som drivs av vatten, för produktion av el. Vattenkraftstation: Ett eller flera vattenkraftaggregat i en och samma pro duktionsanläggning. Vindkraftaggregat: Sammankopplad turbin och generator, som drivs av vind, för produktion av el. Vindkraftgrupp: Vindkraftaggregat med tillhörande utrustning inklusive nät och eventuell transformering. Nätet, inklusive tillhörande utrustning och even tuell transformering, ska vid dess uppförande endast vara avsett för att sam mankoppla vindkraftaggregat. Värmekraftaggregat: Produktionsanläggning som drivs med uran, fossil och/eller biobränslen för produktion av el med sammankopplad turbin och generator, som drivs av ånga från panna eller kärnkraftsreaktor. Värmekraftblock: Ett eller flera värmekraftaggregat som drivs från gemen sam panna eller kärnkraftsreaktor. I värmekraftblock inkluderas kombianlägg ningar.

text: 2 kap. Störningstålighet

text: Stationära avvikelser i frekvens och/eller spänning

text: Stora och medelstora vattenkraftstationer, gasturbinaggregat och vind

text: kraftgrupper ska kunna upprätthålla utmatning av effekt i enlighet med de vär den som anges i nedanstående tabell (Tabell 1) vid de däri angivna kombina tionerna av frekvens och spänning. För stora och medelstora vattenkraftstationer och gasturbinaggregat relate ras spänningen till nominell spänning på generatorn omräknat till uppspän ningssidan hos generatorns transformator. Vid omräkningen ska hänsyn tas till spänningsfallet över transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv effektproduktion motsvarande 1/12 av maximal aktiv effekt, mätt på transfor matorns uppspänningssida. För stora och medelstora vindkraftgrupper relateras spänningen till nomi nell spänning på vindkraftaggregat omräknat till vindkraftgruppens högsta spänning med hänsyn taget till spänningsfallet vid maximal aktiv effekt. Kra ven då utmatning av effekt krävs åskådliggörs grafiskt i Bilaga 1.

text: Tabell 1

text: Frekvens Spänning Effektut- Drifttid Övrigt Figur (Hz) matning

text: 47,5–49,7 85–110 10 minuter Ska kunna procent uppnås ett fåtal gånger. För vindkraft grupper gäller spänningsinter vallet 90–110 procent 47,5–49,0 95–105 <5 procent >30 minuter a procent reduktion 49,0–49,7 90–105 Bibehållen Kontinuerlig b procent 85–90 <10 procent >1 timme Gäller inte vind c procent reduktion kraftgrupper 90–105 Bibehållen Kontinuerlig d 49,7–51,0 procent 105–110 <10 procent >1 timme e procent reduktion 51,0–52,5 95–105 Reducerad >30 minuter Återgång f procent till normal produktion inom 1 minut då f<50,1 Hz. För vindkraft grupper gäller frekvensinter vallet 51,0– 52,0 Hz.

text: Stora och medelstora värmekraftblock ska kunna upprätthålla utmatning

text: av effekt i enlighet med de värden som anges i nedanstående tabell (Tabell 2) vid de däri angivna kombinationerna av frekvens och spänning, allt relaterat till nominell spänning på generatorn omräknat till uppspänningssidan hos generatorns transformator. Vid omräkningen ska hänsyn tas till spänningsfallet över transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv effektproduktion motsvarande 1/12 av maxi mal aktiv effekt, mätt på transformatorns uppspänningssida. Kraven då utmat ning av effekt krävs åskådliggörs grafiskt i Bilaga 2.

text: Tabell 2

text: 47,5–49,7 85–110 10 minuter Ska kunna procent klaras ett fåtal gånger 47,5–49,0 95–105 <15 procent >30 minuter g procent reduktion vid 47,5 Hz 49,0–49,7 90–105 Bibehållen Kontinuerlig h procent 85–90 <10 procent >1 timme i procent reduktion 90–105 Bibehållen Kontinuerlig j 49,7–50,3 procent 105–110 <10 procent >1 timme k procent reduktion 50,3–51,0 90–105 Reducerad >30 minuter Återgång l procent till normal produktion inom 1 minut då f<50,1 Hz 50,3–52,5 85–110 10 minuter Ska kunna procent klaras ett fåtal gånger 51,0–52,5 95–105 Reducerad >3 minuter Återgång till m procent normal produktion inom 5 minuter då f<50,1 Hz

text: Små anläggningar ska kunna upprätthålla utmatning av effekt i enlighet

text: med de värden som anges i nedanstående tabell (Tabell 3), inom 90–105 pro cent av nominell spänning på generatorn omräknat till uppspänningssidan hos generatorns transformator med hänsyn taget till spänningsfallet över transfor matorn vid maximal aktiv effekt. För små vindkraftgrupper relateras spän ningsintervallet till nominell spänning på vindkraftaggregat omräknat till vindkraftgruppens högsta spänning med hänsyn taget till spänningsfallet vid maximal aktiv effekt.

text: Tabell 3

text: Frekvens (Hz) Effektut- Drifttid Övrigt matning

text: 47,5–49,0 <5 procent >30 minuter reduktion 49,0–51,0 Bibehållen Kontinuerlig För vindkraft aggregat och vindkraft 51,0–52,5 Reducerad >30 minuter grupper gäller frekvensinter vallet 51,0– 52,0 Hz

text: Produktionsanläggningar behöver inte uppfylla kraven i 1–3 §§ om an

text: läggningsägaren kan visa att de nukleära, hydrologiska, hydrodynamiska, me teorologiska eller miljömässiga omständigheterna, väsentligen försvårar ett uppfyllande av något krav. Detsamma gäller om ett uppfyllande av dessa krav skulle strida mot sådana särskilt angivna villkor för produktionsanläggningen som beslutats av domstol.

text: Allmänna råd

text: Omständigheter som väsentligen försvårar ett uppfyllande av kraven kan till exempel vara vatten och vindtillgång.

text: Kortslutningar och spänningsvariationer

text: Stora anläggningar ska, med bibehållen nätanslutning, klara variationer i

text: spänningen på en eller flera faser i det anslutande maskade transmissionsnätet ned till 0 procent under 0,25 sekunder, följt av ett språng på 25 procent och sedan linjärt ökande spänning under 0,5 sekunder upp till 90 procent spänning, som därefter består. Kraven åskådliggörs grafiskt i Bilaga 3. Medelstora och små anläggningar ska, med bibehållen nätanslutning, klara variationer i spänningen på en eller flera faser i det anslutande maskade trans missionsnätet ned till 25 procent under 0,25 sekunder och sedan 90 procent spänning, som därefter består. Kraven åskådliggörs grafiskt i Bilaga 4. Stora, medelstora och små anläggningar ska, med bibehållen nätanslutning, klara de variationer i spänningen, på en eller flera faser, som kan uppträda vid momentant bortkopplade fel i det anslutande maskade nätet.

text: Samtliga anläggningar ska klara bibehållen drift vid kortvariga spän

text: ningsvariationer som kan inträffa på elnätet i samband med vanligt förekom mande störningar.

text: Allmänna råd

text: De störningsfall som legat till grund för kraven i 5 och 6 §§ är närbelägen kortslutning i anslutande maskade transmissionsnät, i kombination med ej fungerande normal felbortkoppling och som leder till förlängd frånkopp

text: ling. Spänningen kan bli låg under såväl kortslutningen som följande ut pendling. Kraven i 5 och 6 §§ ges som kriterier vid dimensionering av hjälpkraft med mera hos aggregatet. Inställning av skydd och reglering bör däremot anpassas efter aktuella nätförhållanden. Vanligt förekommande störningar på elnätet enligt 6 § kan till exempel vara blixtnedslag som kan leda till spänningsavvikelser och ändringar av kopplingar i elnäten.

text: 3 kap. Spänningsreglering

text: Automatisk reglering

text: Stora och medelstora anläggningar ska vara försedda med automatisk

text: spänningsreglering. Spänningen ska vara inställbar inom minst ±5 procent av anläggningens nominella spänningsnivå. Små anläggningar, förutom direktanslutna asynkrongeneratorer, ska ha automatisk spänningsreglering för att bidra till stabilisering av spänningen vid störda förhållanden. Spänningsregleringen ska kunna arbeta med en karakteristik (en reaktiv reg lerstyrka uttryckt i Mvar/kV).

text: Kontinuerlig reaktiv produktion

text: Stora och medelstora anläggningar, förutom vindkraftgrupper, ska

text: dimensioneras med möjlighet till reaktiv produktion vid samtidig maximal aktiv effektproduktion enligt följande minimikrav: – Inom intervallet 90 procent till 100 procent av nominell spänning ska reaktiv effekt motsvarande 1/3 av maximal aktiv effekt kunna produceras och kontinuerligt matas in till det anslutande nätet. – Vid spänning överstigande 100 procent av nominell spänning ska reaktiv effekt motsvarande 1/3 av maximal aktiv effekt kunna produceras och kontinu erligt matas in till det anslutande nätet så länge generatorns spänning inte över stiger 105 procent av generatorns nominella spänning. – Samtliga anläggningstyper, utom värmekraftblock, ska kunna konsumera reaktiv effekt motsvarande minst 1/6 av maximal aktiv effekt från det anslu tande nätet. – Värmekraftblock ska kunna minska den reaktiva produktionen ned till 0 Mvar.

text: Värmekraftblock, med en installerad nominell aktiv effekt större än

text: 450 MW, kan alternativt till 2 § dimensioneras med möjlighet till reaktiv pro duktion vid samtidig maximal aktiv effektproduktion enligt följande minimi krav: – Inom intervallet 90 procent till 100 procent av nominell spänning ska reaktiv effekt motsvarande 1/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och kontinuerligt matas in till det anslutande nätet. – Vid spänning överstigande 100 procent av nominell spänning ska reaktiv effekt motsvarande 1/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och kontinu erligt matas in till det anslutande nätet så länge generatorns spänning inte över stiger 105 procent av generatorns nominella spänning.

text: – Inom intervallet 90 procent till 100 procent av nominell spänning ska reaktiv effekt motsvarande 2/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och matas in till det anslutande nätet under en period av minst 15 minuter. Efter 15 minuter tillåts en reduktion av den reaktiva utmatningen från 2/5 till 1/5. Detta ska kunna upprepas efter 15 minuter. Ovanstående minimikrav gäller då kylvattentemperaturen är under eller lika med 60 procent av dimensionerande kylvattentemperatur. Vid högre kylvattentemperaturer tillåts en reduktion av den kortvarigt utmatade reaktiva effekten från 2/5 till 1/3. – Reaktiv effekt motsvarande 1/6 av producerad aktiv effekt ska kontinuer ligt kunna konsumeras från det anslutande nätet.

text: Allmänna råd

text: Med nominell spänning i 1–3 §§ avses generatorns nominella spänning omräknat till uppspänningssidan hos generatorns transformator med hän syn taget till spänningsfallet över transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv effektproduktion motsvarande 1/12 av maximal aktiv effekt. Om uppgift om generatorns nominella spänning saknas kan generatorns märkspänning användas, det vill säga den spänning som kraftproduktions modulen är konstruerad för att arbeta vid.

text: Vindkraftgrupper ska utformas så att det reaktiva utbytet kan regleras till

text: noll.

text: Magnetiseringssystemet

text: Enskilda synkrona generatorer i stora och medelstora anläggningar ska

text: uppfylla följande krav: – Magnetiseringssystemet ska vara dimensionerat för kontinuerlig magneti seringseffekt, som är 105 procent av erforderlig magnetiseringseffekt vid märkvärdet för generatorn. – Med generator i tomgång, som inte är ansluten till elnätet, får svarstiden T för generatorspänningen inte överstiga de i tabellen nedan (Tabell 4) angivna värdena vid stegändring från 1,0 till 1,1 p.u. insignal till spänningsregulatorn. Insignal 1 p.u. är relaterad till nominell generatorspänning. Minsta svarstid gäller utifrån storleken på enskild generator och anläggning. – Vid en stegändring får generatorspänningens maximala översväng inte överstiga 15 procent av spänningsändringen. Generatorspänningen får inte oscillera mer än ±5 procent av spänningsändringen två sekunder efter stegänd ringen. – Permanentmagnetiserade synkrona generatorer ska inneha utrustning som möjliggör att ovanstående krav på magnetiseringssystemet för konventionella synkrona generatorer uppfylls.

text: Tabell 4

text: Enskild generator Svarstid T Märkeffekt Sn (MVA) (sekunder)

text: ≤50 1,00 50–100 1,00–(Sn–50) ∙ 0,004 ≥100 0,80

text: Allmänna råd

text: Svarstiden T i Tabell 4 är den tid som åtgår för generatorspänningen för tomgående, icke nätansluten anläggning att uppnå 90 procent av resulte rande ändring i generatorspänningen efter en stegändring från 1,0 till 1,1 p.u. av spänningsregulatorns insignal.

text: Dämpning av effektpendlingar

text: För enskilda synkrona generatorer >75 MVA i stora anläggningar ska

text: spänningsregleringen vara försedd med dämpfunktion. Spänningsregleringen ska, vid vinkelpendlingar av aggregatet gentemot yttre nät, kunna bidra till aktiv dämpning. Det aktiva dämpbidraget ska finnas inom frekvensområdet 0,25–1 Hz.

text: 4 kap. Effektreglering

text: Reglerbarhet

text: Stora och medelstora anläggningar, utom vindkraftgrupper, ska kunna

text: klara effektreglering inom ett givet effektområde enligt nedanstående tabell (Tabell 5).

text: Tabell 5

text: Anläggningstyp Reglerhastighet Reglerområde Effektområde (procent/minut) (procent av (procent effekt) nominell effekt)

text: Vattenkraft 40 100 0–100 Kolkondens 4 30 60–90 Oljekondens 8 30 40–90 Kraftvärmeverk 4 30 60–90 Kärnkraftverk 5 30 60–90 (PWR) Kärnkraftverk 10 30 60–90 (BWR) Gasturbin av 20 100 0–100 jettyp Gasturbin av 7 100 0–100 industrityp

text: Angiven reglering relateras till infasade turbinaggregats nominella aktiva turbineffekt. Med reglerområde avses ett effektintervall inom specificerat effektområde.

text: Allmänna råd

text: Inom effektområdet för respektive anläggningstyp kan anläggningsspeci fika egenskaper medföra att vissa effektnivåer inte lämpar sig som drift punkt.

text: Reglerbarhet för vindkraft

text: Vindkraftaggregat, ingående i vindkraftgrupp, ska ha individuell möjlig

text: het till inställning av den nivå då aggregatet automatiskt stoppas på grund av yttre omständigheter. Vid stopp på grund av för stark vind får inte alla vind kraftaggregat i en vindkraftgrupp stoppas samtidigt och högst 30 MW/minut får kopplas bort.

text: Allmänna råd

text: Vid start av vindkraftaggregat ingående i vindkraftgrupp bör inte alla vind kraftaggregat startas samtidigt. Högst 30 MW/minut bör inkopplas när vindkraftgrupp startas.

text: Det ska vara möjligt att kontrollera produktionen från vindkraftgrupp så

text: att produktionen inte överstiger ett bestämt effektvärde (MW). Effektvärdet ska kunna vara reglerbart med en utifrån kommande signal. Det ska vara möj ligt att ändra i regleralgoritmen. Produktionen ska kunna regleras så snabbt att den reduceras till under 20 procent av maximal effekt inom fem sekunder.

text: Automatisk kontinuerlig frekvensreglering

text: Stora och medelstora gasturbinaggregat och vattenkraftstationer ska

text: automatiskt kunna bidra i frekvensregleringen av kraftsystemet med regler styrka inom området 0,25–4 p.u. effekt/Hz vid en frekvensvariation på 50 ± 0,2 Hz. Som styrsignal utnyttjas uppmätt nätfrekvens eller varvtal på anlägg ningen. Anläggningarna ska kunna klara upprepade effektvariationer kring inställt börvärde och uteffekten ska kunna regleras med plus eller minus 10 procent inom 30 sekunder inom effektområdet 10–90 procent. Detta ska kunna upprepas flera gånger.

text: Stora och medelstora värmekraftblock, utom kärnkraftverk, ska automa

text: tiskt kunna bidra i frekvensregleringen av kraftsystemet med reglerstyrka inom området 0,25–1 p.u. effekt/Hz vid en frekvensvariation på 50 ± 0,2 Hz. Som styrsignal utnyttjas uppmätt nätfrekvens eller varvtal på anläggningen. Anläggningarna ska kunna klara upprepade effektvariationer kring inställt börvärde och uteffekten ska kunna regleras med plus eller minus 2 procent inom 30 sekunder inom det regler och effektområde som anges i 1 §. Detta ska kunna upprepas flera gånger.

text: Reglerbarhet vid frekvensstörning

text: Stora och medelstora anläggningar, utom vindkraftgrupper och kärn

text: kraftverk, ska automatiskt kunna klara stegändring av produktionen inom i tabellen nedan (Tabell 6) angivna intervall inom frekvensintervallet 49–51 Hz.

text: Tabell 6

text: Anläggningstyp Effektsteg Inom tid Effektområde (procent) (sekund) (procent effekt)

text: Vattenkraft, 10 5 50–100 Kaplanturbin 30 30 50–100 Vattenkraft, 20 5 50–100 Francisturbin 30 15 50–100 Kol och 2,5 5 50–90 oljekondens 5 30 50–90 2,5 5 50–90 Kraftvärme 5 30 50–90 10 5 0–100 Gasturbin 20 30 0–100

text: Nämnda krav på stegändring ska kunna kombineras med efterföljande reg lering enligt 4 och 5 §§. Frekvensreglerande aggregat ska ha reglerutrustning som medger inställ ning av flera reglermoder med separata parameteruppsättningar. En av dessa ska kunna användas för (automatisk) anpassning till störd drift i kraftsystemet.

text: Allmänna råd

text: Driftförhållanden som kräver reglering är exempelvis följande:

text: Reglerbarhet: Under störda förhållanden med akut brist av effekt måste aktivt stöd kunna ske från aggregat där reglermarginaler finns tillgängliga. Sådant stöd ges genom beordring från driftcentral. Automatisk frekvensreglering: Denna används under normal drift för att reglera systemets förbrukningsvariationer och obalanser på grund av för ändringar mellan förbrukningsuppgångar/nedgångar och produktionspla ner. Automatisk frekvensreglering ska kunna bidra till effektbalans i kraft systemet vid variationer i förbrukningen. Förbrukningens variation är slumpmässig, men dimensioneringskraven ges mer schabloniserade i form av att upp och nedreglering ska kunna upprepas inom visst intervall och tid.

text: Reglerbarhet vid frekvensstörning: I detta fall förutsätts aggregaten bidra till momentan störningsreglering. Syftet är att aggregaten ska kunna be gränsa akuta frekvensfall, till exempel vid produktionsbortfall.

text: Produktionsanläggningar behöver inte uppfylla kraven i 1–6 §§ om an

text: läggningsägaren kan visa att de hydrologiska, hydrodynamiska, meteorologis ka eller miljömässiga omständigheterna väsentligen försvårar ett uppfyllande av dem. Detsamma gäller om ett uppfyllande av dessa krav skulle strida mot sådana särskilt angivna villkor för produktionsanläggningen som beslutats av domstol.

text: Husturbindrift

text: Stora värmekraftblock ska vara konstruerade för att kunna bortkopplas

text: automatiskt från yttre nät och gå över till husturbindrift vid spännings och frekvensavvikelser som är större än vad som anges i 2 kap. Stora värmekraft block ska även vara konstruerade för att kunna frånkopplas automatiskt och övergå i husturbindrift vid spänningsbortfall i det anslutande nätet eller bort fall av yttre lokalkraftförsörjning. Värmekraftblockens skyddsutrustningar och reglersystem ska därvid samverka så att övergång till husturbindrift är möjlig. Husturbindrift ska kunna upprätthållas i minst tolv timmar. Då spänningen och frekvensen stabiliserats i anslutande nät ska infasning och uppreglering kunna ske.

text: Startberedskap

text: Vid spänningsbortfall i det anslutande nätet, inklusive yttre lokalkraftför

text: sörjning, ska minst ett aggregat i stora och medelstora vattenkraftstationer, som bortkopplats genom driftstörningen, kunna vara tillgängliga för att ome delbart påbörja startförlopp för infasning mot yttre nätet och pålastning, om spänningen återkommer inom tolv timmar i anslutande nät. Om spänningen återkommer senare än tolv timmar ska startförlopp för infasning kunna påbör jas inom 30 minuter efter att spänningen återkommit.

text: Stora och medelstora gasturbinaggregat ska kunna vara tillgängliga för

text: start och infasning inom fem minuter efter spänningsbortfall, oberoende av om aggregatet varit i drift före spänningsbortfallet. Efter infasning ska produk tionsökning kunna ske enligt 4 kap. 1 §.

text: 6 kap. Kommunikation och styrbarhet

text: Information

text: Stora och medelstora anläggningar ska vara utrustade på ett sådant sätt

text: att realtidsinformation rörande spänning, aktiv och reaktiv effekt, driftstatus och reglerförmåga kan göras tillgänglig för Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät).

text: Styrbarhet

text: att de inom 15 minuter efter att en driftstörning inträffat och även därefter kan styras manuellt, antingen genom fjärrkontroll eller genom lokalkontroll. Styr ningen ska möjliggöra tillkoppling till elnätet, frånkoppling från elnätet samt reglering av aktiv och reaktiv effekt. Manuella åtgärder ska kunna vidtas även i de fall eventuella återuppbyggnadsautomatiker inte fungerar.

text: Allmänna råd

text: Med reglering av aktiv och reaktiv effekt i denna bestämmelse avses att kunna sätta börvärde och ändra reglerautomatikernas funktion.

text: Verifiering

text: Produktionsanläggningars förmåga att uppfylla angivna krav i dessa

text: föreskrifter och allmänna råd ska vara verifierade.

text: Allmänna råd

text: Verifiering av att produktionsanläggningar uppfyller de krav som anges i dessa föreskrifter och allmänna råd kan till exempel ske genom fullskale prov, tekniska beräkningar, simuleringar och reläinställningsplaner. Vissa krav är dock av sådan art att fullskaleprov i praktiken inte låter sig göras. Det kan exempelvis vara prov som skulle innebära onödigt stora påfrest ningar på elsystemet, eller prov som kan anses påverka en anläggnings tekniska livslängd negativt. Då fullskaleprov inte är lämpligt kan andra verifieringsmetoder tillämpas.

text: Anläggningsdokumentation

text: Produktionsanläggnings konstruktion och däri ingående apparaters tek

text: niska data ska vara dokumenterade. På Svenska kraftnäts begäran ska anlägg ningsägaren lämna in dokumentation om de tekniska data som är relevanta för i dessa föreskrifter och allmänna råd reglerade funktioner. Vid förändring av teknisk data ska Svenska kraftnät informeras om detta.

text: 8 kap. Undantag

text: Energimarknadsinspektionen får i samband med, eller efter beslut enligt

text: artikel 4.1 a i kommissionens förordning (EU) 2016/631

text: , besluta att alla eller vissa krav i dessa föreskrifter och allmänna råd inte behöver uppfyllas av inne havaren av en produktionsanläggning.

text: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

text: 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2026. 2. Genom föreskrifterna upphävs Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (

text: SvKFS 2005:2

text: ) om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ULRIKA HESSLOW Sara Carlbom

text: Gasturbinaggregat och Vindkraftgrupper

text: då gäller

text: f [Hz] min

text: 1 0 rmal m 55, no ino Hz vindkraftgrupper till ej Hz. vindkraftgrupper

text: Övrigt Gäller Återgång produktion f<50,1 För frekvensintervallet 51,0–52,0

text: ,0 54 e m min m min timme ti Drifttid >30 Kontinuerlig >1 Kontinuerlig >1 >30

text: en 0 erad 53, procent procent procent

text: Effekt- utmatning <5 reduktion Bibehåll <10 reduktion Bibehållen <10 reduktion Reduc

text: t nt en / oc proce ,0 pr 7 procent ,0 procent procent ,0 ns 5 9, procent 52 ve 49 –4 51 5– 10 ek ,0 ,7– f Fr Spänning 47, 95– 49 90–105 49,7–51,0 85–90 49 90–105 49,7–51,0 105–110 51,0–52,5 95–105

text: g. a b c d e f

text: Fi

text: ,0 51

text: e d c

text: 0 11 105 100 0 95 90 85 50,

text: U [%] b

text: ,0 49

text: a

text: ,0 48

text: ,0 47

text: då då

text: al min min m 1 1 m rmal m or no l n ino ino til till f [Hz] g Hz Hz

text: 0 ån rg 55, te Övrigt Å produktion f<50,1 Återgång produktion f<50,1

text: min min timme timme min ,0 54 Drifttid >30 Kontinuerlig >1 Kontinuerlig >1 >30 >3

text: ng uktion uktion reduk Hz red red

text: 0 47,5 en en erad erad 53, procent vid procent procent

text: Effekt-utmatni <15 tion Bibehåll <10 Bibehåll <10 Reduc Reduc

text: nt

text: 0 7 3 3 3 proce 0 ,0 procent procent procent procent procent procent 52 –90 m Frekvens/ Spänning 47,5–49, 95–105 49,0–49, 90–105 49,7–50, 85 49,7–50, 90–105 49,7–50, 105–110 50,3–51, 90–105 51,0–52,5 95–105

text: g h i j k l m

text: Fig.

text: ,0 51

text: l

text: 0 11 105 100 0 95 90 85

text: k j 50, i U [%] h

text: ,0 49

text: g

text: ,0 48

text: ,0 47

text: – Stora anläggningar

text: t [s]

text: 30 1, 20 1, 10 1, 00 1, 90 0, 80 0, 70 0, 60 0, 50 0, 40 0, 30 0, % 20 0,

text: 10 0, 00 0, ,10 -0 ,20 -0 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

text: [%] U

text: Små anläggningar

text: t [s]

text: 0 1,3

text: 20 1,

text: 10 1,

text: 0 1,0

text: 90 0,

text: % 90

text: 80 0,

text: 70 0,

text: 60 0,

text: 50 0,

text: 40 0,

text: 25 0,

text: 20 0,

text: 10 0,

text: 00 0,

text: 10 -0,

text: 20 -0,

text: 0 0 12 11 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

text: [%] U

text: Elanders Sverige AB, 2025


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om distributionsnätsföretags

text: skyldigheter enligt

text: 3 kap.

text: 26 §§

text: ellagen (1997:857)

text: såvitt avser innehållet i övervakningsplanen, offentliggörandet av den årliga rapporten samt den övervakningsansvariges uppgifter.

text: Föreskrifterna gäller för distributionsnätsföretag som ingår i samma

text: koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el. Före skrifterna gäller dock inte för distributionsnätsföretag som omfattas av undan tag enligt 5 §.

text: Övervakningsplanen ska omfatta distributionsnätsföretagets samlade

text: nätverksamhet.

text: Med anställda avses i dessa föreskrifter samtliga som representerar och/

text: eller utför arbete i distributionsnätsföretagets namn.

text: Undantag från kravet på övervakningsplaner

text: Distributionsnätsföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har mindre än 100 000 elanvändare och vars ledningar i huvudsak matar in el från

text: anläggningar för produktion av förnybar el är inte skyldiga att upprätta en övervakningsplan.

text: Innehållet i övervakningsplanen

text: Juridisk åtskillnad

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa i vilken juridisk form nätverk

text: samheten bedrivs och hur kraven i

text: 3 kap. 12 § ellagen

text: uppfylls.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019

text: om gemensamma regler för den inre marknaden för el och ändring av direktiv

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1711

text: . 1

text: Funktionell åtskillnad

text: Om distributionsnätsföretaget omfattas av

text: 3 kap.

text: 23 §§

text: ellagen

text: ska

text: det redovisa hur den säkerställer att kraven i dessa bestämmelser uppfylls.

text: Om distributionsnätsföretaget har gemensamma tjänster med andra före tag inom samma koncern ska det redovisa hur dessa tjänster hanteras så att diskriminering inte ska ske gentemot tredje part.

text: Allmänna råd: Koncerngemensamma tjänster kan vara bland annat kundtjänst, personal administration, finansiering, IT samt klagomålshantering. Distributionsnätsföretaget bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa i vilken organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom koncernen som har beslutanderätt vad gäller daglig drift, budget och frågor gällande anställda. Distributionsnätsföretaget bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa nätverksamhetens kostnad för varje koncerngemensam tjänst som nyttjas av nätverksamheten baserat på kostnad och antal anställda.

text: Hantering av uppgifter och information

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa vilken typ av uppgifter och infor

text: mation i verksamheten som bedöms vara kommersiellt känslig.

text: Distributionsnätsföretaget ska i planen redovisa på vilket sätt dennes

text: styrfunktioner och ITsystem hindrar icke behöriga anställda vid nätverksam heten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt käns liga uppgifter och information i verksamheten såvida inte samma uppgifter och information redan är tillgänglig på ickediskriminerande sätt till tredje part.

text: Allmänna råd: Med kommersiellt känsliga uppgifter och information avses uppgifter och information i nätverksamheten och som inte är allmänt publicerad eller på annat vis offentliggjord till tredje part och utgör en kommersiell fördel för annan aktör, till exempel en elleverantör inom samma koncern som nät verksamheten jämfört med elleverantörer som inte ingår i samma koncern. Distributionsnätsföretaget bör redovisa hur uppgifter och information om bland annat elförbrukningsuppgifter och kundregister hanteras för att säkerställa ovan angivna krav.

text: Utbildning av anställda för att motverka diskriminerande beteenden

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa rutinerna för utbildning av

text: anställda i syfte att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktö rer på elmarknaden.

text: Allmänna råd

text: Distributionsnätsföretaget bör tillhandahålla regelbunden och återkom mande utbildning om de skyldigheter som finns enligt

text: ellagen

text: och om övervakningsplanen och dess syfte.

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa hur det aktivt, regelbundet och

text: synbart tydliggör ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen och hur det säkerställer att anställda tar del av och ställer sig bakom övervakningsplanen samt vilka åtgärder som kan vidtas vid överträdelser av övervakningsplanen.

text: Allmänna råd

text: De anställda bör skriftligen förbinda sig att ta del av och följa övervak ningsplanen.

text: Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning m.m.

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa vem som är övervaknings

text: ansvarig, hur denne har utsetts samt vilka befogenheter denne har. Av

text: ellagen

text: följer att den övervakningsansvarige självständigt ska bevaka att övervak ningsplanen upprättas och följs. Därutöver ansvarar den övervakningsansvari ge för uppföljning av åtgärder enligt övervakningsplanen samt rutiner för att följa upp och utvärdera det som tas upp i övervakningsplanen.

text: Allmänna råd

text: Den övervakningsansvarige bör särskilt följa upp vissa återkommande pro cesser som till exempel leverantörsbyten, avräkning, mätvärdesrapporte ring, utformning av nätavgifter, informationshantering och utbetalning av skadestånd och avbrottsersättning.

text: Distributionsnätsföretaget ska redovisa vem eller vilka som ansvarar

text: för att upprätta övervakningsplanen.

text: Offentliggörande av den årliga rapporten

text: Distributionsnätsföretaget ska senast den 15 mars publicera den över

text: vakningsansvariges årliga rapport på sin webbplats på internet. Om företaget inte har en sådan ska annonsering i rikstäckande dagstidningar ske, där det framgår att den årliga rapporten finns tillgänglig att få efter begäran. Distributionsnätsföretaget är skyldig att lämna ut rapporten till den som be gär att få ta del av den.

text: Rapportering

text: Den övervakningsansvarige ska senast den 15 mars ge in den årliga

text: rapporten till Energimarknadsinspektionen.

text: 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 januari 2026. 2. Genom föreskrifterna upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (

text: EIFS 2013:5

text: ) om övervakningsplan enligt

text: ellagen

text: . På Energimarknadsinspektionens vägnar ULRIKA HESSLOW Rebecka Fischer

text: Elanders Sverige AB, 2025

type: foreskrift


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för ursprungsmärkning av el

text: och den inverkan på miljön som framställningen av den försålda elen orsakat enligt

text: och

text: 17 §§

text: förordningen (

text: ) om leverans av el och aggrege rings tjänster. Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller endast för försäljning av el till elanvändare.

text: Bestämmelser om ursprungsgarantier för el och annullering av ursprungs-

text: garantier för el finns i lagen (

text: ) om ursprungsgarantier för energi och förordningen (

text: ) om ursprungsgarantier för energi. Utöver de definitioner som följer av

text: ellagen (1997:857)

text: och förordningen (

text: ) om leverans av el och aggregeringstjänster avses i dessa föreskrifter med Elanvändare: fysisk eller juridisk person som tar ut el i en uttagspunkt. Energimix: elleverantörens totala sålda el under föregående kalenderår uppdelat på olika ursprung.

type: kapitel

text: 2 kap. Information till elanvändare

text: En elleverantör ska informera om den egna energimixen enligt 2–6 §§.

text: Elleverantören ska också informera om den sålda elens inverkan på miljön enligt 7 §. Elleverantören ska uppdatera och tillgängliggöra uppgifterna i första stycket senast den 1 juli året efter det år som uppgifterna avser. Uppgifterna, eller en tydlig hänvisning till var det går att hitta dem, ska även lämnas på eller i samband med den första fakturan efter den 1 juli och därefter löpande.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019

text: om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1711

text: , samt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018

text: om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/2413

text: . 1

text: Allmänna råd

text: Uppgifterna som elleverantören ska tillgängliggöra senast den 1 juli bör publiceras på elleverantörens webbplats eller i elleverantörens applikation.

text: Med tydlig hänvisning avses exempelvis att elanvändaren hänvisas till en specifik, namngiven sida på elleverantörens webbplats eller i elleverantörens applikation.

text: Elleverantörens energimix

text: En elleverantör ska informera om sin egen energimix i form av ett cirkel-

text: diagram som ska innehålla följande uppgifter; – fossila energikällor, – förnybara energikällor, – kärnkraft. Elleverantören ska även informera om hur stor andel, i procent, av den sålda elen som har baserats på annullering av ursprungsgarantier för el.

text: Allmänna råd

text: Informationen i cirkeldiagrammet kan fördelas ytterligare. Ett exempel på lämplig fördelning är; – fossila energikällor – olja – naturgas – kol – torv – övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil) – förnybara energikällor – vatten – vind – sol – biobränsle – övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara förnybar)

text: Information om elleverantörens energimix ska baseras på ursprungs-

text: garantier för el eller residualmix eller en kombination av dessa. Ursprungsgarantier för el som utfärdats eller erkänts enligt lagen (

text: ) om ursprungsgarantier för energi får användas.

text: En elleverantör som vill utnyttja en ursprungsgaranti för el för sin

text: ursprungsmärkning måste annullera ursprungsgarantin i Sverige senast den 31 mars året efter det år som ursprungsmärkningen avser.

text: En elleverantör ska använda informationen om Sveriges residualmix,

text: som årligen publiceras på Energimarknadsinspektionens webbplats, för den del av den sålda elen som inte baseras på ursprungsgarantier för el.

text: Det ankommer på elleverantören att beräkna den egna energimixen.

text: Inverkan på miljön

text: Informationen om den sålda elens inverkan på miljön ska avse koldioxid-

text: utsläpp och den delmängd av radioaktivt avfall som utgörs av använt kärnbränsle. Informationen ska redovisas enligt följande; – koldioxidutsläpp: gram per kilowattimme el, och – använt kärnbränsle: gram per kilowattimme el med tre decimaler. Informationen enligt första stycket avser produktionstillfället. Det ankommer på elleverantören att göra beräkningen på den egna sålda elen enligt första och andra styckena.

text: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

text: 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2026. 2. Genom föreskrifterna upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (

text: EIFS 2013:6

text: ) om ursprungsmärkning av el. 3. Bestämmelserna om nationell residualmix i 2 kap. 5 § ska tillämpas första gången på 2025 års uppgifter om energimix som elleverantören ska uppdatera och tillgängliggöra enligt 2 kap. 1 §.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ULRIKA HESSLOW Bianca Kasemi

text: Elanders Sverige AB, 2025


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om anslutningsavgifter för elektriska anläggningar

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för utformning av anslut

text: ningsavgifter enligt

text: 6 kap.

text: elmarknadslagen (2026:1281)

text: Föreskrifterna kompletterar artikel 18 i EU:s elmarknadsförordning .

text: 2 kap. Ord och uttryck

text: I dessa föreskrifter avses med

text: anläggning: en elektrisk anläggning, anslutning: en anslutning av en elektrisk anläggning till en ledning eller ett ledningsnät, en återinkoppling av en befintlig anläggning eller en höjning av avtalad effekt i en anslutningspunkt, anslutningsavgift: en avgift för anslutning, kapitalbas: det kapital som krävs för att bedriva en nätverksamhet, proportionerlig belastning: den andel av belastningen på en eller flera nätdelar som den anslutande anläggningens avtalade effektbehov bedöms ge upphov till, i förhållande till andra anläggningar som använder eller förväntas använda samma nätdelar, schablon: en metod för att fastställa en avgift baserat på schablonvärden, schablonvärde: en förutbestämd generell kostnadsuppskattning, åtgärd: ett arbetsmoment eller en nätdel som krävs för att ansluta en anläggning. I övrigt har ord och uttryck i föreskrifterna samma innebörd som i elmarknads lagen (

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019

text: om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/ EU, i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1711

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019

text: om den inre marknaden för el, i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1747

text: . 1

text: En nätkoncessionshavare ska ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en

text: anläggning.

text: Anslutningsavgiften ska vara en engångsavgift.

text: Nätkoncessionshavaren ska utforma anslutningsavgiften utifrån kostna

text: der för genomförda och planerade åtgärder som är nödvändiga för att ansluta anläggningen. Utformningen av anslutningsavgiften för en anslutning till lokalnät ska utgå från den kundspecifika andelen av kostnaderna för åtgärder från och med närmaste faktiskt matande eller mottagande transformatorstation fram till anslut ningspunkten för den anslutande anläggningen. Utformningen av anslutningsavgiften för en anslutning till regionnät eller överföringssystem ska utgå från den kundspecifika andelen av kostnaderna för åtgärder från och med närmaste faktiskt matande eller mottagande nätdel som ägs av nätkoncessionshavaren fram till anslutningspunkten för den anslutande anläggningen. Nätkoncessionshavaren ska utgå från det ålderjusterade värdet i kapital basen för de anläggningstillgångar som används vid anslutningen vid beräk ningen av kostnaderna för genomförda och planerade åtgärder. Nät koncessionshavaren får beräkna kostnaderna med hjälp av schablonvärden som är framtagna i enlighet med tillämplig branschstandard.

text: Allmänna råd

text: Med nödvändiga åtgärder avses att åtgärderna krävs för att ansluta anlägg ningen. Om nätkoncessionshavaren genom åtgärderna också förstärker nätet på ett sätt som inte är nödvändigt för att ansluta anläggningen ingår kostnaderna för dessa förstärkningar inte i anslutningsavgiften. Kostnader för åtgärder som krävs i överliggande nät ingår inte i anslutningsavgiften. Med närmaste transformatorstation avses den transformatorstation som anläggningen huvudsakligen använder och påverkar dimensioneringen av oavsett om denna är befintlig eller planerad. Med närmaste nätdel avses den nätdel som anläggningen huvudsakligen använder och påverkar dimensioneringen av oavsett om denna är befintlig eller planerad.

text: Nätkoncessionshavaren ska beräkna den kundspecifika andelen av kost

text: naderna utifrån den anslutande anläggningens avtalade effektbehov i för hållande till nätdelarnas dimensionerande kapacitet. Vid beräkningen ska nät koncessionshavaren ta hänsyn till den anslutande anläggningens proportioner liga belastning på nätdelarna.

text: Allmänna råd

text: Här följer exempel på hur den kundspecifika andelen kan beräknas: Om en ny ledning förväntas användas endast av den anslutande anlägg ningen ingår samtliga kostnader för ledningen i anslutningsavgiften, det vill säga den kundspecifika andelen är 100 procent av kostnaden för ledningen.

text: Om det nät som har förstärkts används av fler än den anslutande anlägg ningen ska anslutningsavgiften bara avse den del av nätet som ska användas av den anslutande anläggningen. Den delen som anslutningsavgiften ska avse beräknas som en andel av nätets dimensionerade kapacitet fördelat mellan den anslutande anläggningen och de andra som använder nätet.

text: Trots vad som anges i 3 § ska utformningen av anslutningsavgiften utgå

text: från den kundspecifika andelen av den totala kostnaden om

text: 1. nätkoncessionshavaren genom anslutningsavgiften som utformats enligt

text: 3 och 4 §§ endast får kostnadstäckning för en liten andel av den totala kostnaden

text: för att ansluta anläggningen, eller

text: 2. det finns andra särskilda skäl.

text: Allmänna råd

text: Exempel på situationer när nätkoncessionshavaren genom anslutnings

text: avgiften som utformats enligt 3 och 4 §§ endast kommer att få kostnads

text: täckning för en liten andel av den totala kostnaden för att ansluta anlägg ningen och kundkollektivet får bära en oproportionerlig stor andel av kost naderna i förhållande till den nytta som tillkommer dem: – När en anläggning är avsides belägen och anslutningen kräver omfattande åtgärder bakom närmaste faktiskt matande eller mottagande transformator station respektive nätdel samtidigt som nätdelarna endast kommer att användas av en eller ett fåtal anläggningar. – När en anläggning inte är avsides belägen men använder nätdelarna i betydande omfattning i förhållande till andra anläggningar. – När det krävs åtgärder i överliggande nät för att kunna ansluta en anlägg ning och åtgärderna primärt inte medför någon nytta för kundkollektivet eller nätkoncessionshavaren. – När en anläggning ska anslutas till ett nät med begränsad kapacitet och det krävs omfattande åtgärder i maskat nät. – När en anläggning endast kommer att användas under en begränsad tid och det krävs omfattande åtgärder för att kunna ansluta anläggningen.

text: 4 kap. Utformning av anslutningsavgift för en anläggning med en mätarsäkring om högst 25 amper

text: Nätkoncessionshavaren ska utforma anslutningsavgiften för en anlägg

text: ning med en mätarsäkring om högst 25 ampere med hjälp av schabloner. Schablonvärdena ska grundas på genomsnittliga kostnader för en typisk an slutning enligt 3 kap. 3 och 4 §§ och ta hänsyn till fågelvägsavståndet mellan närmaste faktiskt matande eller mottagande transformatorstation och anslutnings punkten för den anslutande anläggningen, dock högst 600 meter. Om nätkoncessionshavaren har markanta kostnadsskillnader inom sitt nät får nätkoncessionshavaren tillämpa olika schablonvärden för olika områden.

text: Allmänna råd

text: Med markanta kostnadsskillnader avses exempelvis att det uppstår väsentligt högre kostnader för trafikavstängningar eller kommunala entre prenörer mellan exempelvis landsbygd och tätort. Nätkoncessionshavaren bör offentliggöra schablonvärdena på sin webb plats. Nätkoncessionshavaren kan använda Energimarknadsinspektionens schablonvärden som publiceras på myndighetens webbplats.

text: Om fågelvägsavståndet enligt 1 § är upp till och med 100 meter ska

text: anslutningsavgiften bestå av en fast schablonavgift för sträckan.

text: Om fågelvägsavståndet enligt 1 § överstiger 100 meter upp till och med

text: 600 meter ska anslutningsavgiften bestå av två delar: – en fast schablonavgift för sträckan upp till och med 100 meter, och – en schabloniserad meteravgift för varje meter som överstiger 100 meter upp till och med 600 meter. Om sträckan som överstiger 100 meter delas eller kommer att delas med andra anläggningar inom en tioårsperiod, räknat från offertens utfärdande datum, ska endast anläggningens andel av meterkostnaderna ingå i anslutnings avgiften. Nätkoncessionshavaren ska beräkna andelen enligt 3 kap. 4 §.

text: Om fågelvägsavståndet enligt 1 § överstiger 600 meter ska anslutnings

text: avgiften bestå av tre delar: – en fast schablonavgift för sträckan upp till och med 100 meter, – en schabloniserad meteravgift för varje meter som överstiger 100 meter upp till och med 600 meter, och – en individuell avgift för sträckan som överstiger 600 meter. Om sträckan som överstiger 100 meter delas eller kommer att delas med andra anläggningar inom en tioårsperiod, räknat från offertens utfärdande datum, ska endast anläggningens andel av meterkostnaderna ingå i anslutnings avgiften. Nätkoncessionshavaren ska beräkna andelen enligt 3 kap. 4 §. Nätkoncessionshavaren ska utforma avgiften för sträckan som överstiger 600 meter enligt 3 kap. 3 och 4 §§.

text: Om 3 kap. 5 § är tillämplig ska anslutningsavgiften utformas enligt den

text: bestämmelsen.

text: Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2027.

text: Energimarknadsinspektionen

text: TOMMY JOHANSSON Sina Granath

text: Elanders Sverige AB, 2026


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om elleverantörers strategier och åtgärder vid hantering av risker

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter kompletterar

text: 9 kap. 29 a § ellagen (1997:857)

text: Dessa föreskrifter avser elleverantörer som erbjuder avtal om leverans av

text: el med fast löptid och fast pris.

text: Föreskrifternas syfte är att säkerställa att elleverantörer har lämpliga

text: riskhanteringsstrategier och vidtar rimliga åtgärder för att begränsa risken för utebliven leverans.

text: 2 kap. Definitioner

text: I dessa föreskrifter avses med

text: Elanvändare: Den som enligt avtal med distributionsnätsföretaget tar ut el från elnätet i en eller flera uttagspunkter. Elleverantör: Den som yrkesmässigt levererar el. Leveransavtal med fast löptid och pris: Ett avtal om leverans av el mellan en elleverantör och en elanvändare som garanterar oförändrade avtalsvillkor under avtalets löptid. Leveransavtalet kan också innehålla en del där priset är flexibelt. Prisrisk: Den finansiella risk som uppstår till följd av variationer i elpriset såväl över tid som mellan elområden vid ingåendet av leveransavtal med fast löptid och pris. Prissäkring lika-för-lika: En riskhanteringsstrategi enligt vilken elleveran tören, vid ingående av leveransavtal med fast löptid och pris med elanvändare, samtidigt ingår ett motsvarande säkringsavtal på elmarknaden. Säkringsavtalet ska avse samma beräknade volym, tidsperiod och prisstruktur som leverans avtalet med elanvändaren, i syfte att eliminera prisrisk och volymrisk.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019

text: om gemen samma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/ EU, i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1711

text: . 1

text: Profilrisk: Den finansiella risk som uppstår till följd av skillnaden mellan det förväntade månadsmedelpriset för el på den relevanta handelsplatsen base rat på en förväntad förbrukningsprofil och den faktiska kostnad som uppkom mer vid avräkning baserat på elanvändarens individuella förbrukningsprofil. Risken är hänförlig till variationer i elanvändarens förbrukningsmönster samt till prisfluktuationer på spotmarknaden under den tidsperiod då ett leverans avtal med fast löptid och pris är giltigt. Profilrisk kan uppstå på kvarts, tims, dags eller månadsnivå i de fall elanvändarens faktiska förbrukning avviker från den prognostiserade förbrukningsprofil som legat till grund för pris säkringen. Riskpolicy: Avser en policy som tas fram av elleverantören och som anger principer, riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering, rapportering och uppföljning av risker i verksamheten. Syftet med riskpolicyn är att säker ställa en strukturerad och ändamålsenlig riskhantering som bidrar till att be gränsa finansiella och operativa risker samt främja en stabil och långsiktigt hållbar elhandelsverksamhet. Riskhanteringsstrategi: En strukturerad metod för att identifiera och hantera elleverantörens finansiella risker som uppstår i samband med tillhandahållan det av leveransavtal med fast löptid och pris. En lämplig riskhanteringsstrategi beaktar rimliga åtgärder för att säkerställa att elleverantören har kapacitet att fullgöra sina åtaganden. En riskhanteringsstrategi tar hänsyn till förändrade produktions och förbrukningsmönster eller andra osäkerhetsfaktorer som på verkar elprisnivån och volatiliteten. Valutarisk: Den finansiella risk som uppstår till följd av att avtal om köp eller försäljning av el ingås i en annan valuta än den som används för redovis ning eller betalning. Risken uppkommer genom förändringar i valutakursen mellan avtalsvalutan och redovisningsvalutan under avtalets löptid, vilket kan påverka elleverantörens kostnader eller intäkter. Volymrisk: Den finansiella risk som uppstår när faktisk elanvändning avvi ker från den volym som prognostiserats vid ingående av leveransavtal med fast löptid och pris. Risken uppkommer till följd av att elleverantören kan behöva köpa eller sälja en större eller mindre mängd el än vad som säkrats, vilket kan medföra kostnader eller intäktsbortfall beroende på rådande marknadspris. Volymrisk kan uppstå på kvarts, tims, dags eller månadsnivå och är särskilt relevant vid avtal med fast löptid och pris, där avvikelsen från förväntad volym påverkar den finansiella nettoeffekten av säkringen.

text: 3 kap. Elleverantörers hantering av risker när leveransavtal med fast löptid och pris erbjuds

text: En elleverantör ska ha lämpliga strategier för att begränsa den risk som

text: händelser på grossistmarknaden för el kan innebära för elleverantörens förut sättningar att fullgöra sina åtaganden. En elleverantör ska också vidta rimliga åtgärder för att begränsa risken för utebliven leverans. Lämpliga strategier och rimliga åtgärder ska grunda sig på följande principer:

text: – Riskhantering utgör en integrerad del av den affärsmässiga styrningen och

text: bidrar till elleverantörens finansiella robusthet.

text: – Risksäkring sker i syfte att uppfylla avtalsenliga leveransåtaganden inom

text: ramen för det beslutade riskmandatet.

text: – Risker identifieras, analyseras, hanteras och följs upp på ett systematiskt

text: sätt.

text: En elleverantörs strategier och åtgärder enligt 1 § bör kontinuerligt

text: dokumen teras och innehålla information om följande:

text: 1. en riskpolicy avseende den del som beskriver leveransavtal med fast löp

text: tid och pris,

text: 2. en beskrivning av elleverantörens hantering av risker vid tillhanda

text: hållande av leveransavtal med fast löptid och fast pris, inklusive en redo görelse för tillämpade riskhanteringsstrategier och åtgärder, exempelvis:

text: a) prissäkring likaförlika, b) hantering av prisrisk, profilrisk, valutarisk och volymrisk avseende

text: leveran savtal med fast löptid och pris, och

text: c) information som kompletterar den enligt 6 kap. 1 § tredje stycket års

text: redovisningslagen (1995:1554)

text: i årsredovisningen lämnade beskrivningen av elleverantörens riskhantering och strategier, i den utsträckning sådan informa tion är relevant för Energimarknadsinspektionens bedömning av verksamhet ens finansiella stabilitet och regelefterlevnad.

text: Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2026.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ULRIKA HESSLOW Tina Holm

text: Elanders Sverige AB, 2026


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens rapportering av de uppgifter som behövs för att bestämma intäktsramen

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ett

text: naturgasföretag ska lämna in för att tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut om naturgasföretagets intäktsram enligt

text: 6 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403)

text: . Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vad ett naturgasföretag närmare ska dokumentera enligt

text: 8 § förordningen (2025:1350)

text: om intäktsram för naturgasverksamhet.

text: Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten besluta om undan

text: tag från dessa föreskrifter.

text: Utöver de definitioner som följer av

text: naturgaslagen (2005:403)

text: avses i

text: dessa föreskrifter med kapitalbas: de anläggningstillgångar som behövs för att bedriva natur gasverksamheten med undantag för de anläggningstillgångar som enligt 3 kap. 15 § inte ska rapporteras i kapitalbasen.

text: 2 kap. Uppgifter som ligger till grund för att bestämma intäktsramen

text: Den som bedriver transmission, distribution, lagring i lagrings anläggning

text: eller drift av förgasningsanläggning ska för varje verksamhet lämna in upp gifter enligt dessa föreskrifter.

text: Uppgifterna för att bestämma intäktsramen ska innehålla följande grund

text: uppgifter om naturgasföretaget

text: 1. företagsnamn, 2. organisationsnummer,

text: 3. redovisningsenhet,

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1788 av den 13 juni 2024

text: om gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas, om ändring av

text: direktiv (EU) 2023/1791

text: och om upphävande av direktiv

text: , i den ursprungliga lydelsen. 1

text: 4. verksamhetsgren, 5. behörig firmatecknare, och 6. namn på kontaktperson, telefonnummer och epostadress till kontakt personen.

text: Utöver de uppgifter som framgår av 2 § ska naturgasföretaget inför till

text: synsperioden även lämna de uppgifter som följer av 3 kap. samt de övriga uppgifter som naturgasföretaget bedömer krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fastställa en intäktsram. Utöver de uppgifter som framgår av 2 § ska naturgasföretaget efter tillsyns perioden även lämna de uppgifter som följer av 4 kap.

text: Uppgifter för att bestämma intäktsramen inför tillsynsperioden ska ha

text: kommit in till tillsynsmyndigheten senast nio månader innan en ny tillsyns period börjar. Ett naturgasföretag som påbörjar en ny verksamhet ska lämna uppgifter för att bestämma intäktsramen senast nio månader innan verksamheten påbörjas.

text: De uppgifter som krävs för att bestämma en intäktsram ska lämnas elek

text: troniskt genom det ITsystem som tillsynsmyndigheten tillhandahåller och på det sätt som myndigheten anvisar.

text: 3 kap. Uppgifter som ska rapporteras inför tillsynsperioden

text: Anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen

text: Naturgasföretaget ska rapportera kapitalbasen med utgångspunkt i de

text: anläggningstillgångar som naturgasföretaget använder för att bedriva verksam heten. Om naturgasföretaget rapporterar en anläggningstillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska naturgasföretaget beskriva varför tillgången ändå ska ingå i kapitalbasen och vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för naturgasföretaget om tillgången inte skulle ingå i kapitalbasen.

text: Rapportering av anläggningskategori

text: Naturgasföretaget ska rapportera de anläggningstillgångar som ingår i

text: kapitalbasen fördelat på anläggningskategorierna

text: 1. transmissionsledningar,

text: 2. distributionsledningar, 3. mät och reglerstationer, 4. mätare, 5. stödsystem och system för övervakning, 6. lagerutrymme, 7. kompressor för lager, och 8. anläggningar som används för förgasning av kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad natur gas.

text: Rapportering av anläggningstillgångar

text: För de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen den 31 december

text: det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar ska naturgasfö retaget rapportera uppgifter enligt 4, 5 eller 6 §§.

text: Naturgasföretaget ska rapportera anläggningstillgångar som började an

text: vändas senast den 30 juni 2026 utifrån fördelning på anläggningskategori en ligt 2 §. Följande uppgifter ska anges

text: 1. tillgångens värde och värderingsmetod enligt 7–9 §§, 2. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningar i antal, och

text: 3. uppgift om när anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk enligt följande a) det årtal som anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk om detta skett före den 1 januari 2013, b) det halvår som anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk om det ta skett efter den 31 december 2012. Om anläggningstillgångens ålder bestämts på annat sätt än enligt 3 a och b ska det rapporteras enligt 5 §.

text: Naturgasföretaget ska, för anläggningstillgångar där det inte finns upp

text: gifter om vilket år anläggningen tagits i bruk, rapportera in under vilken tids period om fem år som anläggningstillgången tagits i bruk. Den sista tidsperio den om fem år ska vara 2008–2012. Naturgasföretaget ska, för anläggningstillgångar där det saknas uppgifter enligt första stycket, rapportera det år då verksamheten som anläggningstill gången ursprungligen tillhörde inleddes. Om åldersuppgifter helt saknas ska detta anges.

text: Naturgasföretaget ska, för anläggningstillgångar som har börjat använ

text: das efter den 30 juni 2026, rapportera utifrån fördelning på anläggningskate gori enligt 2 §. Följande uppgifter ska anges

text: 1. tillgångens anskaffningsvärde,

text: 2. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningar i antal, och 3. det halvår som anläggningstillgången tagits i bruk. I de fall anskaffningsvärdet enligt punkt 1 också skulle innefatta andra till gångar får anskaffningsvärdet fördelas mellan tillgångarna utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet.

text: Värdering av ingående kapitalbas

text: Naturgasföretaget ska rapportera anläggningstillgångens anskaffnings

text: värde utifrån utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk. I de fall anskaffningsvärdet för en tillgång också skulle innefatta andra till gångar får anskaffningsvärdet fördelas mellan tillgångarna utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet.

text: Om det saknas förutsättningar att rapportera enligt 7 § ska naturgasföre

text: taget i stället rapportera anläggningstillgångens bokförda anskaffningsvärde. I de fall det bokförda anskaffningsvärdet för en tillgång också skulle inne fatta andra tillgångar får det bokförda anskaffningsvärdet fördelas mellan till gångarna utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet.

text: Naturgasföretaget ska ange varför det saknas förutsättningar att beräkna nu anskaffningsvärdet enligt 7 §.

text: Om det saknas förutsättningar att rapportera enligt 7 och 8 §§ ska natur

text: gasföretaget i stället rapportera en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde utifrån vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet. Naturgasföretaget ska ange varför det saknas förutsättningar att beräkna nuanskaffningsvärdet enligt 8 §. Naturgasföretaget ska vid rapportering rapportera det värde som tillgången har per den 31 december 2025.

text: Investeringar

text: Om naturgasföretaget avser att börja använda en anläggningstillgång

text: året innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska naturgasföretaget rapportera tillgången i sin kapitalbas och ange

text: 1. anläggningskategori enligt 2 §, och

text: 2. uppgifter om anläggningen enligt 4, 5 eller 6 §§.

text: Utrangeringar

text: Om naturgasföretaget avser att sluta använda en anläggningstillgång

text: som rapporterats enligt 4, 5 eller 6 §§ kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden, ska naturgasföretaget också rapportera

text: 1. anläggningskategori,

text: 2. uppgift om när anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk enligt följande a) det årtal som anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk om detta skett före den 1 januari 2013, b) det halvår som anläggningstillgången ursprungligen tagits i bruk om detta skett efter den 31 december 2012, samt 3. under vilket halvår som naturgasföretaget avser att sluta använda till gången. En utrangerad anläggningstillgång som naturgasföretaget tar i bruk från och med år 2027, och som finansierats helt eller delvis av anslutningsavgifter, ska även rapporteras enligt 21 §.

text: Kostnader för driften av naturgasverksamheten

text: Kostnaderna i verksamheten ska naturgasföretaget rapportera enligt

text: följande kostnadsslagsindelning

text: 1. råvaror och förnödenheter,

text: 2. övriga externa kostnader, 3. personalkostnader, och 4. övriga rörelsekostnader. Om uppgifterna redan har lämnats av naturgasföretaget enligt förordningen (

text: ) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna förordning och inrapporteringen överensstämmer med verksamhetsindelningen enligt

text: 2 kap. 1 §

text: , behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

text: Följande kostnader ska naturgasföretaget rapportera 1. förändring av varulager,

text: 2. aktiverat arbete för egen räkning, och 3. kostnader för överliggande gasnät. Om uppgifterna redan har lämnats av naturgasföretaget enligt förordningen (

text: 2 kap. 1 §

text: Följande kostnader ska, utöver vad som följer av 12 §, naturgasföreta

text: get även rapportera särskilt

text: 1. kostnader för elnät,

text: 2. kostnader för myndighetsavgifter, 3. kostnader för nätförluster, 4. kostnader för skatter enligt lag (

text: ) om skatt på energi, 5. kostnader för skatter enligt lag (

text: ) om statlig fastighetsskatt, och 6. leasingkostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen exklusive kostnader för drift och underhåll. Om uppgifterna redan har lämnats av naturgasföretaget enligt förordningen (

text: 2 kap. 1 §

text: Tillgångar i naturgasverksamheten som är anläggningstillgångar enligt

text: årsredovisningslagen (1995:1554)

text: ska naturgasföretaget inte rapportera i kapital basen om det inte avser följande anläggningstillgångar,

text: 1. en anläggning som används för överföring av naturgas,

text: 2. en anläggning som används för lagring av naturgas, 3. en anläggning som används för förgasning av kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad natur gas, eller 4. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning som anges i 1–3, eller en anläggning med tillhörande system som används för mät ning, beräkning och rapportering vid drift av en anläggning som anges i 1–3. För de anläggningstillgångar som inte ska rapporteras i kapitalbasen ska naturgasföretaget i stället lämna uppgifter om samlade avskrivningar och utgå ende bokfört värde.

text: Uppgifterna enligt 12–14 §§ ska naturgasföretaget rapportera per kalen

text: derår och avse den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsyns perioden börjar. Uppgifterna enligt 15 § ska för tillgångars samlade avskriv ningar rapporteras per kalenderår och avse den period om fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar och för tillgångars samlade utgåen de bokförda värde avse den period om fyra kalenderår som infaller tre år innan tillsynsperioden börjar. Uppgifterna ska anges i respektive års prisnivå.

text: Naturgasföretaget ska lämna uppgifter om prognostiserade kostnader i

text: verksamheten under tillsynsperioden rapporterat per kalenderår och i prisni vån för det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar för 1. kostnader för överliggande gasnät, 2. kostnader för elnät, 3. kostnader för myndighetsavgifter, 4. kostnader för nätförluster, 5. kostnader för skatter enligt lag (

text: ) om skatt på energi, och 6. kostnader för skatter enligt lag (

text: ) om statlig fastighetsskatt.

text: Anslutningsavgifter

text: Naturgasföretaget ska rapportera de anslutningsavgifter som kommer

text: att intäktsföras under tillsynsperioden och som avser inkomster som uppkom mit före den 1 januari 2015.

text: Naturgasföretaget ska rapportera 1. de inkomster från anslutningsavgifter som har kommit in under en period

text: om tre kalenderår som slutar ett år innan tillsynsperioden börjar, och

text: 2. de inkomster från anslutningsavgifter som prognostiseras komma in un

text: der året innan tillsynsperioden, samt under tillsynsperioden. Uppgifter som avser inkomster från och med år 2015 till och med år 2026 ska rapporteras per kalenderår och anläggningskategori. Uppgifter som avser inkomster från och med år 2027 ska rapporteras per halvår och anläggningskategori.

text: Vid rapportering av inkomsterna från anslutningsavgifter enligt 19 §

text: första och tredje stycket ska naturgasföretaget ange det halvår som anlägg ningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, började användas eller avser att börja användas av anslutande kund. Om inkomsten även omfattar anslutningsavgift på anläggningstillgångar som redan börjat användas i verksamheten ska naturgasföretaget rapportera det halvår som ska rapporteras enligt första stycket samt det år då anläggnings tillgången ursprungligen började användas. Inkomsterna ska fördelas utifrån hur stor andel av inkomsten som härrör till respektive anläggningskategori fördelat på anläggningstillgångar som avser att börja användas och anläggningstillgångar som redan används i verksamheten.

text: För inkomster från anslutningsavgifter som rapporteras enligt 19 §

text: tredje stycket och som erhålls från och med år 2027 som avser anläggningar som avses att sluta användas under tillsynsperioden och inte uppnått sin eko nomiska livslängd ska naturgasföretaget rapportera följande uppgifter

text: 1. inkomsten från anslutningsavgifter som har hänförts till anläggningen,

text: 2. vilken anläggningskategori anläggningen och anslutningsavgiften tillhör, 3. det halvår eller år anläggningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, ur sprungligen tagits i bruk, 4. det halvår under tillsynsperioden utrangeringen ska ske, och 5. det halvår som anläggningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, började användas av anslutande kund.

text: Faktiskt utfall

text: Naturgasföretaget ska senast tre månader efter tillsynsperiodens slut

text: rapportera det faktiska utfallet för tillsynsperioden enligt 2–8 §§. Uppgifterna i 2–3 och 5–8 §§ ska rapporteras per halvår. Uppgifterna i 4 § ska rapporteras per kalenderår.

text: Investeringar

text: En anläggningstillgång som började användas i verksamheten kalender

text: året innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska rapporteras enligt 3 kap. 5 §. För tillsynsperioden 2027–2030 ska en anläggningstillgång som började an vändas i verksamheten 1 januari 2026–30 juni 2026 rapporteras enligt 3 kap 4 §.

text: Utrangeringar

text: En anläggningstillgång som började användas senast den 30 juni 2026

text: och som har tagits ur bruk ur verksamheten kalenderåret innan tillsynsperio den eller under tillsynsperioden ska rapporteras enligt 3 kap. 4 och 5 §§. En anläggningstillgång som började användas efter den 30 juni 2026 och som har tagits ur bruk ur verksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska rapporteras enligt 3 kap. 6 §. En utrangerad anläggningstillgång som tagits i bruk från och med år 2027, och som finansierats helt eller delvis av anslutningsavgifter ska även rapporte ras enligt 6 §.

text: Kostnader för driften av naturgasverksamheten som rapporterats enligt

text: 3 kap. 17 § ska rapporteras per kalenderår under tillsynsperioden.

text: Anslutningsavgifter

text: Naturgasföretaget ska rapportera de anslutningsavgifter som har intäkts

text: förts under tillsynsperioden och som avser inkomster som uppkommit före den 1 januari 2015.

text: Naturgasföretaget ska rapportera de inkomster från anslutningsavgifter

text: som har kommit in under sista året under tillsynsperioden.

text: Vid rapportering av inkomsterna från anslutningsavgifter enligt 6 § ska

text: naturgasföretaget ange följande

text: 1. anläggningskategori, och

text: 2. det halvår som anläggningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, börja de användas av anslutande kund under det sista året i tillsynsperioden. Om inkomsten även omfattar anslutningsavgift på anläggningstillgångar som redan användes i verksamheten ska naturgasföretaget rapportera det halv år som ska rapporteras enligt första stycket 2 samt det år då anläggningstill gången ursprungligen började användas.

text: Inkomsterna ska fördelas utifrån hur stor andel av inkomsten som härrör till respektive anläggningskategori fördelat på när anläggningstillgångarna ur sprungligen började användas.

text: För inkomster från anslutningsavgifter som erhålls från och med år 2027

text: som avser anläggningar som har slutat användas under tillsynsperioden och inte uppnått sin ekonomiska livslängd ska följande uppgifter rapporteras

text: 2. vilken anläggningskategori anläggningen och anslutningsavgiften tillhör, 3. det halvår eller år anläggningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, ur sprungligen tagits i bruk, 4. det halvår under tillsynsperioden utrangeringen har skett, och 5. det halvår som anläggningstillgången, som inkomsten härrör ifrån, börja de användas av anslutande kund.

text: Intäkter

text: De samlade intäkterna i verksamheten under tillsynsperioden ska

text: rapporteras och specificeras enligt nedan

text: 1. totala överföringsintäkter,

text: 2. överföringsintäkter från underliggande distributionsnät, 3. överföringsintäkter från direktanslutna förbrukare, 4. engångsintäkter, 5. gaslagringsintäkter, 6. förgasningsintäkter, 7. uppburna myndighetsavgifter från anslutna kunder, och 8. övriga rörelseintäkter.

text: 5 kap. Dokumentation av anläggningstillgångar

text: Utöver vad som följer av

text: 8 § förordningen (2025:1350)

text: om intäktsram

text: för naturgasverksamhet ska naturgasföretaget löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som används i naturgasverksamheten. Av dokumentationen ska det framgå

text: 1. var en anläggningstillgång är belägen,

text: 2. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genom förts under tillsynsperioden, 3. vilken metod naturgasföretaget har använt för att beräkna en anläggnings tillgångs nuanskaffningsvärde för de anläggningstillgångar som ursprungligen tagits i bruk före den 1 juli 2026, 4. om naturgasföretaget äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och 5. om tillgången utgör reservmaterial i verksamheten.

text: Förutom vad som följer av 1 § ska ett naturgasföretag också dokumente

text: ra de anläggningstillgångar som används i naturgasverksamheten enligt 3 kap. 3 § och ange följande 1. typ av anläggning, 2. teknisk specifikation, dvs. dimension på ledning, konstruktionstryck för mät och reglerstation, storlek på lagringsanläggning i bar och prestanda på kompressor, 3. tryckklass i bar, och

text: 4. med vilken besittningsrätt som anläggningen används. Skälen till att angiven värderingsmetod enligt 3 kap. 6–8 §§ använts och de värderingsunderlag, intyg eller motsvarande som styrker naturgasföretagets val av metod ska också dokumenteras.

text: Naturgasföretaget ska dokumentera de anläggningstillgångar för vilka

text: naturgasföretaget tillämpat en alternativ åldersbestämning samt skälen för denna tillämpning.

text: Naturgasföretaget ska dokumentera en eventuell fördelning mellan till

text: gångarna enligt 3 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket och 8 § andra stycket.

text: Om en anläggningstillgång värderas till vad som är skäligt med hänsyn

text: till tillgångens beskaffenhet enligt 3 kap. 9 § ska naturgasföretaget dokumen tera varför det saknas bokfört värde eller, om sådant finns, de skäl naturgasfö retaget har för skäligt värde.

text: Det ska av dokumentationen enligt 1–5 §§ framgå vilken prisnivå som

text: avses.

text: 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2026. 2. Dessa föreskrifter tillämpas första gången i fråga om en tillsynsperiod

text: som börjar löpa den 1 januari 2027 eller senare.

text: 3. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket tillämpas första gången för en

text: tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2031 eller senare. För en tillsynsperiod som börjar före den 1 januari 2031 ska uppgifter lämnas in vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten anger. För en tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2027 ska uppgifter ha kommit in till tillsynsmyndigheten senast den 5 juni 2026.

text: 4. Genom föreskrifterna upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrif

text: ter (

text: EIFS 2014:5

text: ) om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek.

text: 5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en tillsynsperiod som börjar före

text: den 1 januari 2027.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ULRIKA HESSLOW Linda Sandblom

text: Elanders Sverige AB, 2026


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om bestämmande av naturgasföretagens intäktsramar

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om intäktsram i anslutning

text: till

text: naturgaslagen (2005:403)

text: och förordningen (

text: ) om intäktsram för naturgasverksamhet.

text: Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten besluta om undan-

text: tag från dessa föreskrifter.

text: Tillsynsmyndigheten kan besluta om undantag från kravet på att ha en

text: intäktsram i fråga om en naturgasledning eller ett ledningsnät som används för överföring av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgränsat område som används för industriell eller kommersiell verksamhet.

text: Utöver de definitioner som följer av

text: naturgaslagen (2005:403)

text: avses i

text: dessa föreskrifter med anläggningstillgång: 1. en anläggning som används för överföring av naturgas, 2. en anläggning som används för lagring av naturgas, 3. en anläggning som används för förgasning av kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad naturgas, 4. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning som anges i 1–3, eller 5. en anläggning med tillhörande system som används för mätning, beräkning och rapportering vid drift av en anläggning som anges i 1–3.

text: 2 kap. Avskrivning

text: Avskrivningen för en anläggningstillgång beräknas som en fast andel av

text: anläggningstillgångens åsatta värde.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1788 av den 13 juni 2024

text: om gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas, om ändring av

text: direktiv (EU) 2023/1791

text: och om upphävande av direktiv

text: , i den ursprungliga lydelsen. 1

text: Vid beräkning av avskrivning enligt 1 § ska följande anläggningskatego-

text: rier tillämpas. Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningskategoriernas livslängd enligt tabell nedan.

text: Anläggningskategori Regulatorisk livslängd

text: Transmissionsledningar 90 år Distributionsledningar 90 år Mät- och reglerstationer 40 år Mätare (transmission) 25 år Mätare (distribution) 12 år Stödsystem och system för övervakning 8 år Lagerutrymme 50 år Kompressor för lager 40 år Anläggningar som används för förgasning av 25 år kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad naturgas

text: För en anläggningstillgång som började användas före den 1 januari

text: 2013 ska den regulatoriska livslängden beräknas från det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ursprungligen började användas. För anläggningstillgångar som började användas från och med den 1 januari 2013 ska den regulatoriska livslängden beräknas från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt som tillgången ursprungligen började användas.

text: För anläggningstillgångar där det inte finns uppgifter om vilket år till-

text: gången började användas, men där det framgår att tillgången började användas under en viss tidsperiod om fem år ska det första året i tidsperioden anses vara det år då anläggningstillgången ursprungligen började användas. Den sista tidsperioden om fem år ska vara 2008–2012. I stället för vad som anges i första stycket får en anläggningstillgångs ålder bestämmas utifrån det år då den verksamhet som anläggningstillgången ursprungligen tillhörde inleddes. Om uppgifter enligt första och andra styckena saknas ska åldern antas vara lika med tillgångens regulatoriska livslängd.

text: 3 kap. Avkastning på kapitalbasen

text: Avkastningen ska beräknas med en real kalkylränta före skatt, multipli-

text: cerat med kapitalbasen reducerat med avskrivningar. För ett naturgasföretag som har en tillsynsperiod som är kortare än fyra år ska samma kalkylränta tillämpas som för företag med en fyraårig tillsynsperiod.

text: Kalkylräntan ska beräknas utifrån en viktad kapitalkostnad för lånat och

text: eget kapital, där WACC (Weighted Average Cost of Capital) används på lånat kapital och CAPM (Capital Asset Pricing Model) används för att beräkna avkastningen på eget kapital.

text: Vid beräkning av en viktad kapitalkostnad för lånat och eget kapital (WACC) ska en skuldandel om 50 procent användas.

text: Vid beräkning av följande parametrar ska ett historiskt tidsperspektiv om

text: åtta år användas

text: 1. beta, 2. riskfri ränta, 3. aktiemarknadsriskpremie, 4. kreditriskpremie, och 5. inflation.

text: De historiska uppgifterna ska baseras på år två till år nio innan tillsynsperioden börjar där samtliga värden ska inkluderas.

text: Beräkningen av beta ska baseras på jämförelseföretag som uppfyller

text: följande kriterier

text: 1. minst 50 procent av företagets verksamhet ska vara överföring av natur-

text: gas för annans räkning, innehavare av anläggning för förgasning eller lagring av naturgas,

text: 2. företaget ska ha sitt säte i ett EU- eller EES-medlemsland, 3. företaget ska vara noterat och ha aktier som kan handlas fritt om minst

text: 25 procent, och

text: 4. företaget ska ha hög eller högsta kreditvärdighet.

text: En riskfri ränta ska beräknas som genomsnittet av den årliga avkast-

text: ningen på tioåriga svenska statsobligationer.

text: En aktiemarknadsriskpremie ska beräknas som den avkastning som

text: krävs utöver riskfri ränta enligt 5 § för att attrahera investeringar i svenska aktier.

text: En kreditriskpremie ska beräknas som skillnaden mellan ett index för

text: tioåriga företagsobligationer med motsvarande risknivå som jämförelseföretagen och europeiska tioåriga statsobligationer.

text: När kalkylräntan före skatt beslutas ska den statliga inkomstskatten

text: under tillsynsperioden antas vara den som följer av

text: 65 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229)

text: 4 kap. Kostnader för driften av naturgasverksamheten

text: Ett effektiviseringskrav ska tillämpas på naturgasföretagens löpande

text: kostnader utom på de kostnader som anges i 2 §.

text: Effektiviseringskravet ska inte tillämpas på följande löpande kostnader 1. kostnader för överliggande gasnät, 2. kostnader för elnät, 3. kostnader för myndighetsavgifter, 4. kostnader för nätförluster, 5. kostnader för skatter enligt lagen (

text: ) om skatt på energi, och

text: 6. kostnader för skatter enligt lagen (

text: ) om statlig fastighetsskatt.

text: Utöver vad som följer av första stycket kan det finnas ytterligare löpande kostnader där effektiviseringskrav inte ska tillämpas.

text: Vid beräkning av de löpande kostnader, utom på de kostnader som anges

text: i 2 §, ska ett historiskt tidsperspektiv användas och avse den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar.

text: 5 kap. Prisjustering

text: För att beräkna en real kalkylränta ska konsumentprisindex med års-

text: medelvärden användas.

text: För förändringar i prisläget för löpande kostnader som omfattas av ett

text: effektiviseringskrav ska kostnadsindexet utgöra konsumentprisindex med årsmedelvärden.

text: 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2026. 2. Dessa föreskrifter tillämpas första gången i fråga om en tillsynsperiod som börjar löpa den 1 januari 2027 eller senare. 3. Genom föreskrifterna upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrifter (

text: EIFS 2014:6

text: ) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag. 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en tillsynsperiod som börjar före den 1 januari 2027.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ULRIKA HESSLOW Linda Sandblom

text: Elanders Sverige AB, 2026