title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land

text: Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar enligt bestämmelserna i kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 eller 6.12 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), eller i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:3

text: ) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan författning som trätt i någon av dessas ställe.

text: Denna författning gäller inte för organ som ska utföra kontroll av tankar för gas eller för ämnena UN 1052 Vätefluorid, vattenfri, klass 8, förpackningsgrupp I och UN 1790 Fluorvätesyra med mer än 85 % vätefluorid, klass 8, förpackningsgrupp I.

text: Definitioner

text: I denna författning avses med ADR-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: MSBFS 2009:4

text: Installationskontroll Kontroll för att fastslå om ett objekt efter installation uppfyller ställda krav.

text: Konstruktionskontroll Kontroll för att fastslå om innehållet i tillverkningsunderlaget uppfyller ställda krav.

text: Kontroll Kontroll för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller ställda krav.

text: Kontrollorgan Organ som ska utföra sådan kontroll som omfattas av denna författning.

text: Mellanliggande Kontroll som utförs mellan de återkommande kontroll kontrollerna för att fastslå om ett objekt efter viss tid uppfyller ställda krav.

text: Objekt Typ av tank.

text: Revisionskontroll Kontroll för att fastslå om ett objekt, vars säkerhet kan ha nedsatts efter reparation, ombyggnad eller olycka, uppfyller ställda krav.

text: RID-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:3

text: ) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: Tillverkningskontroll Kontroll för att fastslå om tillverkning skett i enlighet med tillverkningsunderlaget och uppfyller ställda krav.

text: Återkommande Kontroll för att fastslå om ett objekt efter viss tid kontroll uppfyller ställda krav.

text: Andra begrepp som används i ADR-S och RID-S har samma betydelse då de används i denna författning.

text: Verksamhetsområde

text: Kontrollorgan som ska utföra kontroller enligt bestämmelserna i kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 eller 6.12 i ADR-S eller RID-S, ska uppfylla kraven för organ av typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2005 och ha ett verksamhetsområde av den omfattning som framgår av bilaga 1 till denna författning.

text: Återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll enligt bestämmelserna i kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S, av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar tilldelade tankkod LGAV, LGBV och LGBF, med undantag av objekt som är tilldelade tankkod som efterföljs av ”(+)”, får även utföras av

text: kontrollorgan som uppfyller kraven för typ B eller C enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2005. Sådana kontrollorgan ska ha ett verksamhetsområde av den omfattning som framgår av bilaga 2 till denna författning.

text: Teknisk kompetens

text: Kontrollorganet ska förfoga över en eller flera ansvarspersoner som var för sig eller tillsammans har kunskaper om och erfarenheter av samtliga kontroller inom verksamhetsområdet.

text: Ansvarspersonen eller ansvarspersonerna ska dessutom ha kunskaper om − tillämpliga bestämmelser om transport av farligt gods, − tillämpliga bestämmelser om teknisk kontroll, och − bestämmelser som har betydelse för verksamhetens säkerhet och skyddet av miljön.

text: Kontrollorganet ska uppfylla de krav på teknisk kompetens som anges i bilaga 3 till denna författning. Kontrollorgan som ska utföra kontroller enligt 4 § behöver endast uppfylla de krav på teknisk kompetens som anges i punkterna 2, 3 och 8 i bilagan.

text: Arbetsmetoder

text: Kontrollorganet ska ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar utarbetade för verksamheten.

text: De standarder som anges i ADR-S och RID-S ska ligga till grund för kontrollorganets tekniska instruktioner och metodbeskrivningar.

text: Utförda kontrolluppdrag ska redovisas i en rapport som innehåller resultat och övrig relevant information från kontrollen enligt kraven i ADR-S och RID-S.

text: Kontrollorganet ska snarast informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sådana skador eller andra omständigheter som är av betydelse för objektens transportsäkerhet och som framkommit vid kontrollen.

text: All dokumentation som ingår i kontrollorganets ledningssystem för kvalitet ska arkiveras i minst tio år. Därutöver ska all dokumentation från återkommande kontroll och mellanliggande kontroll arkiveras i minst ett kontrollintervall plus ett år. Dokumentation från övriga typer av kontroller ska arkiveras i minst tio år.

text: Denna författning träder i kraft den 16 februari 2009, då följande författningar ska upphöra att gälla: 1. Statens räddningsverks föreskrifter (

text: SRVFS 1999:2

text: ) för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt gods, och

text: MSBFS 2009:4

text: 2. Statens räddningsverks föreskrifter (

text: SRVFS 1999:4

text: ) för ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägnar

text: HELENA LINDBERG

text: Joakim Agås (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

text: Bilaga 1

text: Verksamhetsområde för organ som ska utföra kontroller av tankar enligt kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 eller 6.12 i ADR-S eller RID-S

text: 1. Kontrollorganets verksamhet ska omfatta en eller flera av följande kontrollformer − konstruktionskontroll, − tillverkningskontroll, − installationskontroll, − återkommande kontroll, − mellanliggande kontroll, − revisionskontroll. 2. Kontrollorganets verksamhet ska omfatta kontroll av ett eller flera objekt inom nedanstående objektområden.

text: Objektområde 1

text: Avmonterbara tankar, fasta tankar (tankfordon), tankcontainrar, tankar i cisternvagnar och UN-tankar.

text: Objektområde 2

text: Objekt tilldelade tankkod LGAV, LGBV eller LGBF, och definierade som avmonterbara tankar, fasta tankar (tankfordon) eller tankcontainrar. Objekt tilldelade tankkod som efterföljs av ”(+)” tillhör objektområde 1.

text: MSBFS 2009:4

text: Bilaga 2

text: Verksamhetsområde för organ som ska utföra kontroller enligt kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar eller tankcontainrar tilldelade tankkod LGAV, LGBV eller LGBF

text: 1. Kontrollorganets verksamhet ska omfatta en eller flera av följande kontrollformer − återkommande kontroll, − mellanliggande kontroll, − revisionskontroll av nedanstående reparationer eller ändringar: i) utbyte av driftutrustning mot likvärdig, ii) åtgärdande av skador på driftutrustning och strukturdelar som inte kräver svetsreparation mot tankskal, iii) svetsreparation av skvalpskott som inte innebär svetsreparation mot tankskal, och iv) åtgärdande av skador på tankskal som inte kräver svetsreparation. 2. Kontrollorganets verksamhet ska omfatta kontroll av ett eller flera objekt tilldelade tankkod LGAV, LGBV eller LGBF och definierade som avmonterbara tankar, fasta tankar (tankfordon) eller tankcontainrar.

text: Bilaga 3

text: Teknisk kompetens

text: 1. Ett kontrollorgan ska ha teknisk kompetens enligt nedanstående tabell. Befogenhetsområdena K, T och B beskriver grundläggande krav på kompetens och resurser inom respektive objektområde.

text: Kontrollform Objektområde 1 Objektområde 2

text: Konstruktionskontroll K 1 K 2 Tillverkningskontroll T T Installationskontroll B B Återkommande kontroll B B Mellanliggande kontroll B B Revisionskontroll B B

text: 2. Ett kontrollorgan ska ha tillsvidareanställd personal med kvalifikationer inom tillämpligt befogenhetsområde K, T och B. Personalen ska ha minst ett års praktisk erfarenhet av det verksamhetsområde som ackrediteringen avser. 3. Ett kontrollorgan vars verksamhetsområde inte omfattar alla kontrollformer ska inom organisationen ha tillgång till kunskap om och erfarenhet av frågeställningar som kan förväntas uppstå även inom övriga kontrollformer. 4. Inom kontrollorganet ska det finnas ett befogenhetssystem baserat på nedanstående kompetensnivåer. Kompetensen ska fastställas genom examinering. 5. Befogenheterna ska gälla i högst fem år och kan efter särskild prövning förlängas högst fem år utan förnyad examinering.

text: Kompetensnivåer

text: 6. Befogenhetsområde K

text: Teori

text: − K 1 kräver civilingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper. − K 2 kräver teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kunskaper.

text: MSBFS 2009:4

text: Vidare krävs det en kompletterande teoretisk utbildning inom de kontrollformer och för de objektområden eller delar av objektområden som den personliga befogenheten ska avse. Den kompletterande teoretiska utbildningen ska beroende av aktuellt objektområde minst innefatta − författningar, normer och standarder inom området, − material och svetsning, − tillverknings- och installationsmetoder (t.ex. kall/varmformning, skärning, värmebehandling), − kontrollomfattning, − beräkningsmodeller, och − kunskap om objekt, system och processer inom området.

text: Praktik

text: Praktikutbildning krävs under handledning av behörig beräkningsingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa konstruktionskontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och övervakning. 7. Befogenhetsområde T

text: Teori

text: − T kräver teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kunskap. Vidare krävs det en kompletterande teoretisk utbildning inom de kontrollformer och för de objektområden eller delar av objektområden som den personliga befogenheten ska avse. Den kompletterande teoretiska utbildningen ska beroende av aktuellt objektområde minst innefatta − författningar, normer och standarder inom området, − materialkunskap, − grundläggande kunskaper i konstruktionskontroll, − tillverknings- och installationsmetoder (t.ex. kall/varmformning, skärning, svetsning, värmebehandling), − kontrollomfattning, − utförande av tillverkningskontroll, − kunskap om objekt inom området, och − kunskap om vilka avvikelser som tillåts.

text: Praktik

text: Praktikutbildning krävs under handledning av behörig tillverkningskontrollant. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa tillverkningskontroll under erfaren teknisk ledning och övervakning. 8. Befogenhetsområde B

text: Teori

text: − B kräver teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs det en kompletterande teoretisk utbildning inom de kontrollformer och för de objektområden eller delar av objektområden som den personliga befogenheten ska avse. Den kompletterande utbildningen ska beroende av aktuellt objektområde minst innefatta − författningar, normer och standarder inom området, − kontrollfilosofi, − grundläggande kunskaper i konstruktionskontroll och tillverkningskontroll, − schemagranskning, tryck- och temperaturavsäkring, icke-mekaniska säkerhetsutrustningar, − driftinducerade skador, − kontrollomfattning, − utförande av kontroll, − anläggnings-, drifts- och processkännedom inom området, − kunskap om objekt, system och anläggningar inom området, och − kunskap om vilka avvikelser som tillåts.

text: Praktik

text: Praktikutbildning krävs under handledning av behörig kontrollingenjör. Utbildningen ska ha gett praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa aktuella kontroller under erfaren teknisk ledning och övervakning.

text: MSBFS 2009:4


fs: msbfs

title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land

text: Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBCbehållare och storförpackningar enligt bestämmelserna i kapitel 6.1, 6.3, 6.5 eller 6.6 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:3

text: ) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan författning som trätt i någon av dessas ställe.

type: stycke

type: paragraf

text: Definitioner

type: rubrik

text: I denna författning avses med Certifiering Aktivitet utförd av en tredje part som visar att tillräcklig tilltro uppnåtts att ett vederbörligt identifierat objekt är i överensstämmelse med en bestämd standard eller ett annat regelgivande dokument. Certifieringsorgan Organ som ska utföra certifiering enligt denna författning. Efterkontroll Övervakning av att ett certifierat objekt uppfyller kraven i certifikatet om typgodkännande.

text: MSBFS 2009:5

text: Efterkontroll kan omfatta granskning av tillverkarens egenkontroll och rutiner liksom provning av slumpmässigt utvalda objekt.

text: Objekt Förpackning, IBC-behållare eller storförpackning.

text: Andra begrepp som används i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: MSBFS 2009:3

text: ) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), har samma betydelse då de används i denna författning.

text: Verksamhetsområde

text: Certifieringsorganets verksamhet ska innefatta certifiering och efterkontroll av en eller flera typer av objekt som har provats enligt metoder som anges i någon av nedanstående författningar. 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), eller annan författning som trätt i dess ställe. 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:3

text: ) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan författning som trätt i dess ställe. 3. Sjöfartsverkets föreskrifter (

text: SJÖFS 2007:20

text: ) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), eller annan författning som trätt i dess ställe. 4. Luftfartsstyrelsens föreskrifter (

text: LFS 2007:23

text: ) om medförande av farligt gods, eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: Verksamheten ska i förekommande fall även innefatta efterkontroll av objekt som har provats enligt metoder som anges i författningar som ersatts av någon av de författningar som avses i första stycket.

text: Teknisk kompetens

text: Certifieringsorganet ska förfoga över en eller flera ansvarspersoner som var för sig eller tillsammans har kunskap om 1. samtliga typer av objekt inom certifieringsorganets verksamhetsområde, 2. tillämpligt internationellt standardiseringsarbete, och 3. tillämpliga författningar enligt 3 §.

text: Den personal som självständigt ska utföra bedömning inför certifiering och efterkontroll ska ha nedanstående kompetens: 1. Lägst teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

text: 2. Minst ett års erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet. Erfarenheten ska vara lämplig för ändamålet och ska avse tillverkning av aktuellt objekt eller att certifieringsuppdrag har utförts under en erfaren handledare. 3. Kunskaper inom verksamhetsområdet om − typer av objekt, − provningsmoment, − objektens användning, − mät- och provningsutrustningar, − objektens material, − objektens tillverkningsmetoder, − konstruktionskontroll, − revision av kvalitetsledningssystem, och − författningar som anges i 3 §.

text: Arbetsmetoder

text: Certifieringsorganet ska ha utarbetat tekniska instruktioner och metodbeskrivningar för certifiering och efterkontroll som baserar sig på gällande författningar enligt 3 §.

text: Varje certifieringsuppdrag ska redovisas i ett certifikat om typgodkännande som visar att den typ av objekt som har certifierats uppfyller kraven i tillämpliga författningar enligt 3 §.

text: Certifieringsorganet ska snarast informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sådana skador eller andra omständigheter som är av betydelse för objektens transportsäkerhet och som har framkommit vid certifiering eller efterkontroll.

text: All dokumentation som ingår som underlag för certifieringar och efterkontroller av objekt ska arkiveras hos certifieringsorganet i minst tio år.

text: Denna författning träder i kraft den 16 februari 2009, då Statens räddningsverks föreskrifter (

text: SRVFS 1999:3

text: ) för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar och småbulkbehållare för inrikes landtransport av farligt gods ska upphöra att gälla.

text: MSBFS 2009:5

text: På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägnar

text: HELENA LINDBERG

text: Joakim Agås (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

text: Beställningsadress: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se

type: foreskrift


title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m

text: HELENA LINDBERG Torkel Schlegel (Rättsenheten)


publisher: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Tillämpningsområde

text: Denna författning gäller utformning, anläggande och drift av ledningssystem för naturgas, såväl ovan som i mark, i gasfas överstigande 4 bar (0,4 MPa) övertryck. Författningen ska även tillämpas då det i dessa ledningssystem finns renad och torkad biogas.

text: Vad som i denna författning föreskrivs i 2 kap. om konstruktion och utförande, respektive i 10 kap. om kontroll, omfattar inte tryckbärande anordningar av standardkaraktär.

text: Författningen omfattar inte ledningssystem för tankstationer för metangasdrivna fordon.

text: Definitioner och förkortningar

text: De definitioner som används i lagen (

text: ) eller förordningen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor har samma betydelse i denna författning.

text: Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 19. 2 Anmälan har gjorts enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

text: (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

text: MSBFS 2009:7

text: I denna författning används följande definitioner och förkortningar.

text: ackrediterat Certifieringsorgan som med stöd av lagen (

text: ) om certifieringsorgan teknisk kontroll ackrediterats för uppgiften.

text: ackrediterat Kontrollorgan som med stöd av lagen (

text: ) om teknisk kontrollorgan kontroll ackrediterats för uppgiften.

text: ackrediterat Laboratorium som med stöd av lagen (

text: ) om teknisk laboratorium kontroll ackrediterats för uppgiften.

text: distributionsledning Ledning för naturgas som tryckreducerats i en mät- och reglerstation.

text: kompressorstation Anordning som innehåller utrustning för komprimering och pumpning av gas.

text: LNG-anläggning Anläggning som används för import, lossning eller återförgasning av kondenserad naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas).

text: ledning i mark Ledning med minst 0,9 m täckning eller – i fast berg – minst 0,6 m täckning.

text: ledningssystem för Ledning för naturgas, med tillhörande stationer och utrustning, naturgas från och med den sista avstängningsanordningen inom en anläggning till och med den första avstängningsanordningen inom en annan anläggning. Uttrycket används i denna författning som ett samlingsbegrepp för transmissionsledning och distributionsledning.

text: linjeventilstation Anordning med ventilarrangemang för sektionering av gasledning och system för tömning av gas.

text: mät- och reglerstation Anordning med utrustning för tryckreducering och mätning av gasflöde.

text: mätstation Anordning med utrustning för mätning av gasflöde.

text: naturgas Gasblandning som till övervägande del innehåller metan.

text: EI 60 Byggnadstekniskt krav på brandmotstånd. Se Boverkets byggregler,

text: BFS 1993:57

text: , eller senare utgåva.

text: rensdonsstation Anordning med utrustning för avsändning eller mottagning av rensdon för invändig rensning eller inspektion av ledning för naturgas.

text: transmissionsledning Ledning för naturgas, vars tryck, sedan gasen införts i det svenska naturgassystemet inte tryckreducerats i en mät- och reglerstation.

text: tryckbärande anordning Anordning som är konstruerad och tillverkad för ett flertal av standardkaraktär applikationer såsom andra ledningssystem för naturgas eller rörledningar inom en anläggning.

text: Baskrav

text: Ett ledningssystem för naturgas ska vara utformat och förlagt så att det kan användas, övervakas och skötas på ett från skyddssynpunkt ändamålsenligt och betryggande sätt. Ledningssystemet ska ha skyddsanordningar mot brand och explosion och vara skyddat mot yttre påverkan.

text: Den som utformar, anlägger och driver ett ledningssystem för naturgas ska ha ett kvalitetsledningssystem. Detta system ska uppfylla standarden SS-EN ISO 9001, utgåva 2, eller motsvarande. Det valda kvalitetsledningssystemet ska även omfatta dokumentstyrning i samband med anläggningsarbeten och kontroller.

type: kapitel

text: 2 kap. Konstruktion och utförande

text: Material

text: Material för rör, rördelar och armaturer ska ha kända och dokumenterade egenskaper och vara lämpat för sitt ändamål. Rör och rördelar ska vara tillverkade av metalliska material eller plaster som säkerställer att propagerande sprickor inte uppstår under förutsägbara lastfall. Armatur av gråjärn får inte användas. Tillsatsmaterial ska ha kända och dokumenterade egenskaper och vara anpassat till grundmaterialet.

text: Beräkning

text: Samtliga laster ska beaktas vid beräkning av ledningssystem för naturgas.

text: För ledningssystem av metalliska material bestäms minsta godstjocklek med hänsyn till inre övertryck enligt följande formel. DP ⋅ D Tmin = 20⋅ Rt0,5 ⋅ f0

text: Formeln gäller vid svetsfaktor 1 och för temperaturer lägre än 120 °C. I formeln används symboler med följande betydelse. Tmin Minsta godstjocklek i mm DP Beräkningstryck, övertryck i bar (1 bar = 0,1 MPa) D Ytterdiameter i mm Rt0,5 Materialets beräkningsvärde i N/mm f0 Beräkningsfaktor enligt 4 §

text: MSBFS 2009:7

text: Beräkningsfaktorn f0 ska ha ett högsta värde enligt följande. − 0,72 i zon A. I kompressorstation, mätstation samt mät- och reglerstation får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,50. I linjeventilstation eller separat rensdonsstation får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,60. För gasledning på rörbrygga och utan skyddsrör får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,60. För gasledning i tunnel får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,60. − 0,60 i zon B. I kompressorstation, mätstation samt mät- och reglerstation får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,50. För gasledning på rörbrygga och utan skyddsrör får beräkningsfaktorn f0 dock vara högst 0,50. − 0,50 i zon C. − 0,40 i zon D.

text: En gasledning med grävskydd får förläggas i närmast högre zon enligt 3 kap. 2 §.

text: Svetsning

text: Ett svetsförband ska vara fritt från sådana fel som kan påverka säkerheten hos ledningssystemet. Egenskaperna hos förbandet ska motsvara de specificerade minimiegenskaperna hos de material som sammanfogats.

text: Svetsning ska vara utförd enligt dokumenterade och kvalificerade procedurer av kompetent och erfaren personal. Den organisation som utför svetsarbeten ska tillämpa ett kvalitetssystem för svetsning, kontroll och provning.

text: Följande standarder, eller annan metod som ger motsvarande skyddsnivå, ska användas vid svetsning av metalliska material. − För ledningssystem för naturgas ska procedurer och svetsarprövningar upprättas och kvalificeras enligt SS-EN 12732, utgåva 1, med kravnivå över 16 bar. Alternativt får procedurer och kompetens som uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar användas. − För kvalitetssystem för den organisation som utför svetsning ska krav enligt SS-EN 12732, utgåva 1, med kravnivå över 16 bar tillämpas.

text: Fogning av klena ledningar

text: Gängade rördelar och instickssvetsar får användas endast i gasledningar av metalliska material med nominell diameter (DN) högst 25.

text: Märkning

text: Rör, rördelar, flänsar och armaturer ska vara märkta så att de kan identifieras med avseende på tillverkare och intyg.

text: Ömsesidigt erkännande

text: Bestämmelserna om konstruktion och utförande i denna författning gäller inte för varor som lagligen tillverkas eller saluförs i en annan medlemsstat inom EU, i Turkiet eller i ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet. Bestämmelserna ska däremot gälla i de fall då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan visa att produkten i fråga inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som garanteras genom denna författning.

text: 3 kap. Zonindelning

text: Allmänna bestämmelser

text: Området utmed en gasledning delas in i zoner. Zontillhörigheten bestäms med hjälp av en zonklassningsenhet – ett område som är 1 600 m långt och 400 m brett. Bredden räknas med 200 m på ömse sidor om ledningen. Zonklassningsenheten förs fram längs ledningens hela sträckning och zontillhörigheten i varje läge bestäms enligt 3 och 4 §§.

text: Zonklasser

text: Det finns fyra olika zonklasser, vilka betecknas A, B, C och D. Med A betecknas zon där skyddskraven är lägst och med D zon där skyddskraven är högst.

text: Vid klassificeringen ska förutom rådande befolkningstäthet, bebyggelse och andra förhållanden inom zonen även hänsyn tas till områdets användning inom överskådlig tid.

text: Zontillhörighet

text: Zontillhörigheten bestäms på följande sätt. Zon A Ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns, eller kan antas komma att finnas, högst 10 lägenheter belägna i en eller flera byggnader.

text: Zon B Ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns, eller kan antas komma att finnas, minst 11 och högst 45 lägenheter belägna i en eller flera byggnader.

text: MSBFS 2009:7

text: Zon C Ett område där det inom varje zonklassningsenhet i området finns, eller kan antas komma att finnas, minst 46 lägenheter belägna i en eller flera byggnader. Dessutom klassas ett område som zon C när det finns eller kan antas komma att finnas

text: 1. byggnad i vilken det vid användning samtidigt vistas minst 20 personer och som ligger mindre än 100 m från gasledningens närmaste del, eller 2. ett väl avgränsat område utomhus inom vilket det vid användning samtidigt vistas minst 20 personer och som med sin närmaste del ligger mindre än 100 m från gasledningens närmaste del. Zon D Ett område där flertalet byggnader inom varje zonklassningsenhet i området har fyra eller flera våningar ovan mark.

text: Med lägenhet avses såväl bostadslägenhet som lägenhet för annat än boende.

text: Gränser mellan zoner (buffertzon)

text: Gränser mellan olika zoner bestäms så att en högre zon upphör 200 m bortom den sista byggnaden eller gränsen till ett område utomhus som genererar en sådan zon.

text: 4 kap. Minsta tillåtna avstånd

text: Allmänna bestämmelser

text: De avstånd som anges nedan gäller för överföringsledningar av metalliska material med tillhörande stationer fram till en anläggning. För distributionsledningar med tillhörande stationer får minsta tillåtna avstånd fastställas efter riskutredning där frekvensen av yttre påverkan och effekten av en skada visat sig ge en motsvarande skyddsnivå. För en sådan ledning fram till en anläggning ska man vid en riskutredning ta hänsyn till de gränser som anges i Boverkets byggregler när det gäller antändning av byggnader i trä.

text: Gasledning i mark

text: Utanför ett tätbebyggt område ska avståndet mellan en gasledning i mark och en byggnad eller närmaste gräns för ett område med förväntade grävningsaktiviteter vara minst 25 m. Avståndet mellan en gasledning i mark och en brand- eller explosionsfarlig industri ska vara minst 50 m.

text: Avståndet mellan en gasledning i mark som är förlagd parallellt med en allmän väg eller annan väg med stark trafik ska vara minst 12 m från vägbanans kant och minst 6 m från vägområdets gräns. Avståndet mellan ledning i mark som förlagts parallellt med en järnväg ska vara minst 15 m.

text: En gasledning i mark får vara förlagd med kortare avstånd om beräkningsfaktorn F är högst 0,30. En sådan förläggning ska i varje enskilt fall vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: Inom ett tätbebyggt område medges aldrig ett kortare avstånd mellan en ledning av metalliskt material och en byggnad än 1. 3 m vid godstjocklek större än 12 mm, 2. 8 m vid godstjocklek större än 10 mm eller grävskydd, eller 3. 16 m i övriga fall.

text: Mät- och reglerstation, mätstation, linjeventilstation och rensdonsstation

text: Mellan mät- och reglerstation, mätstation, linjeventilstation eller rensdonsstation och vissa andra objekt gäller ett minsta tillåtna avstånd. Detta är 1. 50 m i förhållande till grupp av bostadsbyggnader, annan byggnad eller område som avses i 3 kap. 3 §, punkt 1 eller 2, 2. 50 m i förhållande till särskilt brandfarlig byggnad, brand- eller explosionsfarlig industri, 3. 25 m i förhållande till enstaka byggnad, samt 4. 25 m i förhållande till trafikplats, väg med stark trafik, järnväg. Minsta tillåtna avstånd räknas från stationens tillträdesskydd.

text: Station till gasledning med beräkningsfaktor F högst 0,30 får vara förlagd med ett kortare avstånd. En sådan förläggning ska i varje enskilt fall vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: Mellan en linjeventilstation, som ska kunna användas för utsläpp av naturgas till det fria utan föregående trycksänkning, och en flygplats ska avståndet vara så stort att det område med explosiv atmosfär som bildas inte överskrider flygplatsens in- och utflygningssektorer och inte heller flygplatsens höjdbegränsande områden.

text: Kompressorstation, mät- och reglerstation med gaslager

text: Mellan kompressorstation, mät- och reglerstation med gaslager och vissa andra objekt gäller ett minsta avstånd. Detta är 1. 100 m i förhållande till grupp av bostadsbyggnader, annan byggnad eller område som avses i 3 kap. 3 §, punkt 1 eller 2, 2. 100 m i förhållande till särskilt brandfarlig byggnad, brand- eller explosionsfarlig industri, 3. 50 m i förhållande till enstaka byggnad, samt 4. 50 m i förhållande till trafikplats, väg med stark trafik, järnväg.

text: MSBFS 2009:7

text: Minsta tillåtna avstånd räknas från stationens tillträdesskydd.

text: Följande minsta tillåtna avstånd gäller inom en kompressorstations område. − Avståndet mellan en huvudgasledning och en kompressorbyggnad eller ett kontrollrum ska vara minst 50 m. − Avståndet mellan en kompressorbyggnad, ett kontrollrum och ett utlopp för avblåsning ska vara minst 25 m.

text: Petrokemisk anläggning, oljeraffinaderi, explosivämnes- eller LNGanläggning

text: Mellan ett ledningssystem för naturgas och en större petrokemisk anläggning, ett oljeraffinaderi, en explosivämnes- eller LNG-anläggning gäller det minsta tillåtna avstånd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i varje enskilt fall.

text: 5 kap. Förläggning

text: Skydd mot yttre påkänningar

text: En gasledning ska vara förlagd i mark på ett sådant sätt att den är skyddad mot skadlig påverkan från markrörelser, erosion och andra yttre påkänningar.

text: En gasledning av plast ska vara förlagd i mark.

text: Korrosionsskydd

text: En gasledning i mark ska ha ett betryggande skydd mot korrosion. För metalliska ledningar ska skyddet bestå av katodiskt skydd och utvändig beläggning.

text: Täckning över gasledning

text: En gasledning i mark eller i en bank ska ha ett täckningsdjup av minst 0,9 m.

text: En gasledning i mark som brukas ska dock ligga minst 0,3 m under det största brukningsdjupet, varvid hänsyn ska ha tagits till täckdikning och liknande.

text: För en gasledning i fast berg ska täckningsdjupet vara minst 0,6 m.

text: Gasledning i skog

text: En gasledning i skog eller inom annat trädbevuxet område ska ligga i en gata fri från träd. Gatan ska vara så bred att den medger inspektion för att finna läckor samt för att upptäcka om ledningsgraven eroderar.

text: En gasledning som är förlagd i skog med 0,6 m täckning i fast berg och en gasledning i blöt skogsmark ska ha lastutjämningsskydd mot tung skogstrafik.

text: Korsande ledning eller parallellförläggning i mark

text: Vid korsning mellan gasledningar eller mellan en gasledning och en annan ledning i mark ska ledningarna inte kunna skada varandra under normala driftförhållanden. Samma krav gäller vid parallellförläggning.

text: En gasledning ska vara skyddad mot erosion till följd av läckande tryckvattenledning.

text: Korsning eller parallellförläggning ska vara utförd så att arbeten som underhåll eller reparationer på den ena ledningen inte skadar den andra.

text: Korsning mellan eller parallellförläggning av gasledning och kraftledning

text: Vid korsning mellan, eller parallellförläggning av, gasledning och kraftledning ska åtgärder vara vidtagna mot fara för person eller gasledning genom elektrisk påverkan.

text: Korsning mellan gasledning och väg eller järnväg

text: En gasledning som korsar en väg eller en järnväg ska vara utförd och förlagd med hänsyn till de extra yttre påkänningar som den kan bli utsatt för.

text: Vid korsningar i frostaktiv mark eller i område med permafrost ska gasledningen vara utförd eller förlagd så att den inte förorsakar skador på väg eller järnväg genom störning på grund av markens frosttekniska egenskaper.

text: Tätbebyggt område

text: En gasledning får vara förlagd i gata eller väg.

text: En mät- och reglerstation får vara ansluten till en ledning inom tätbebyggt område.

text: Förläggning inom tätbebyggt område ska, med avseende på vägval och alternativ, i varje enskilt fall vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: MSBFS 2009:7

text: Utmärkning av gasledning

text: En gasledning ska längs sin sträckning vara utmärkt med stolpar i terrängen. Stolparna ska vara placerade på synligt avstånd från varandra där ledningssträckningen inte på annat sätt kan urskiljas. Plats där ledningen gör en väsentlig riktningsförändring ska vara markerad. Ledningen ska också vara utmärkt där den korsar allmän väg eller järnväg. En sådan utmärkning ska vara placerad så att den inte stör vägens eller järnvägens funktion. En märkningsstolpe ska ha en skylt som visar vem som är verksamhetsutövare och telefonnummer till bemannad station. En gasledning i tätort får vara utmärkt med märkband i stället för med stolpar.

text: LNG-anläggningar och lagring av naturgas

text: För LNG-anläggningar och lagring av naturgas i anslutning till ett ledningssystem för naturgas gäller de villkor för placering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i varje enskilt fall.

text: 6 kap. Installationer ovan mark

text: Skydd mot obehörigt tillträde

text: Gasförande installationer ovan mark ska vara skyddade mot obehörigt tillträde. Tillträdesskyddet ska bestå av ett minst 2 m högt stängsel placerat minst 2 m från en anordning innanför detta eller en låst byggnad. Obevakade installationer ovan mark med stängsel som tillträdesskydd ska ha en anordning som hindrar obehörig manövrering.

text: Skydd mot påkörning

text: Installationer ovan mark ska vara skyddade mot påkörning.

text: Tömningsanordning

text: En tömningsanordning ska vara placerad så att andra funktioner inte hindras eller skadas under tömningen.

text: 7 kap. Mät- och reglerstation m.m.

text: Byggnad

text: En byggnad eller byggnadsdel som innehåller utrustning för reducering av gastrycket ska vara avskiljd i minst brandteknisk klass EI 60. Ett utrymme med sådan utrustning ska vara ventilerat så att utläckande gas inte kan samlas där.

text: Tryckreducering och skydd mot otillåten tryckhöjning

text: Utrustning för reducering av gastrycket ska vara utförd på sådant sätt att trycket efter reduceringen inte överstiger det högsta tillåtna trycket. Det ska finnas två av varandra oberoende säkerhetsanordningar. En tryckreduceringsenhet ska kunna drivas, underhållas och repareras utan avbrott i gasflödet. Utlopp från säkerhetsventil ska mynna utomhus och ovan byggnadens tak.

text: Om det föreligger risk för att partiklar i gasen kan störa funktionen i mätoch reglerstationens utrustning ska det finnas en reningsanordning. Om det föreligger risk för hydrat- eller isbildning som kan störa funktionen ska gasen kunna uppvärmas.

text: Stationen ska ha ett säkerhetssystem som förhindrar att tillåtna temperaturintervall överskrids.

text: Mät- och reglerstation med gaslager m.m.

text: Utformningen av en mät- och reglerstation med gaslager samt av en anordning för inblandning av brandfarlig gas och luft eller av enbart brandfarlig gas i naturgas ska vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: 8 kap. Linjeventilstation

text: Allmänna bestämmelser

text: Minst varannan linjeventilstation ska utan föregående trycksänkning kunna användas för utsläpp av naturgas till det fria.

text: Avstånd mellan linjeventilstationer

text: Avståndet till närmaste linjeventil får inte från någon punkt utmed gasledningen överstiga − 16 km i zon A, − 12 km i zon B, − 6 km i zon C, eller − 4 km i zon D.

text: Avståndet 16 km i zon A får efter medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara större om hela ledningssträckningen är belägen i ett svårtillgängligt område och förhållandena även i övrigt bedöms vara sådana att större avstånd kan medges.

text: För en gasledning med grävskydd enligt 2 kap. 4 § ska avståndet till närmaste linjeventilstation uppfylla kraven för den högre zonen.

text: MSBFS 2009:7

text: Skyddsåtgärder vid manövrering

text: En stängd linjeventil får öppnas endast om nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits för att gasflödet ska kunna släppas på. Gas som är innesluten mellan två linjeventilstationer får tömmas endast genom manövrering från någon av dessa stationer och med iakttagande av nödvändiga skyddsåtgärder. Ett utsläpp av gas från en linjeventilstation ska meddelas Luftfartsmyndigheten i så god tid som möjligt.

text: 9 kap. Kompressorstation

text: Byggnad

text: En kontrollrumsbyggnad samt en byggnad eller byggnadsdel som innehåller gasinstallation ska vara avskild i minst brandteknisk klass EI 60. Ett utrymme med gasinstallation ska vara ventilerat så att utläckande gas inte kan samlas där.

text: Säkerhetssystem, tömning m.m.

text: En kompressorstation ska ha ett system som gör det möjligt att upptäcka och lokalisera sådana fel inom stationsområdet som kan medföra fara. Det ska finnas skriftliga instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtas vid signal från dessa system. Stationen ska ha ett säkerhetssystem som förhindrar att högsta tillåtna tryck överskrids och som förhindrar att tillåtna temperaturer överskrids eller underskrids.

text: Stationen ska ha ett system för nödavstängning samt anordningar för tömning av stationens gasledningar. Tömningsanordningen ska kunna manövreras dels från en plats utanför stationsområdet, dels inom stationsområdet.

text: 10 kap. Kontroll

text: Behörighet att utföra kontroll

text: Kontrollorgan som utför kontroll enligt denna författning ska vara ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17020-Typ A, utgåva 1, eller på annat sätt som ger motsvarande kvalitetsnivå på den utförda kontrollen. Kontrollorgan som erbjuder motsvarande garantier i fråga om kompetens, metoder, organisation och oberoende, eller som har ackrediterats för

text: uppgiften enligt lagstiftning i annan stat inom EES eller Turkiet, får också utföra kontroll enligt denna författning.

text: Certifiering eller provning enligt denna författning får utföras av 1. certifieringsorgan som ackrediterats enligt SS-EN ISO/IEC 17024, utgåva 1, 2. laboratorium i tredjepartställning som ackrediterats enligt SS-EN ISO/IEC 17025, utgåva 1, eller 3. organ som ackrediterats på annat sätt som ger motsvarande kvalitetsnivå på den utförda certifieringen eller provningen.

text: Certifieringsorgan eller laboratorium som erbjuder motsvarande garantier i fråga om kompetens, metoder, organisation och oberoende, eller som har ackrediterats för uppgiften enligt lagstiftning i annan stat inom EES eller Turkiet, får också utföra certifiering respektive provning enligt denna författning.

text: Kontroller före försöksdrift

text: Ett ackrediterat kontrollorgan ska ha utfört konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och installationskontroll på ett ledningssystem för naturgas innan försöksdrift påbörjas.

text: Konstruktionskontroll

text: För ett ledningssystem för naturgas ska konstruktionskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollen ska omfatta 1. granskning av tillverkningsunderlag med avseende på konstruktion, utförande, omfattning av provning och korrosionsskydd, samt 2. utfärdande av kontrollintyg.

text: Innan konstruktionskontroll påbörjas ska konstruktionsförutsättningar ha redovisats för kontrollorganet.

text: Rördelars hållfasthet får även verifieras genom sprängprov.

text: Tillverkningskontroll

text: För ledningssystem för naturgas ska tillverkningskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollen ska omfatta följande. 1. Granskning av tillverkningshandlingar varvid kontrolleras att konstruktionskontroll utförts med godtagbart resultat samt att övriga handlingar som har betydelse för ledningssystemets säkerhet är korrekta. 2. Svetsning ska ha utförts enligt kvalificerade procedurer som bedömts i samband med konstruktionskontroll. Svetsmetoden ska vara bedömd och godtagen av ett ackrediterat kontrollorgan och

text: MSBFS 2009:7

text: personalens kompetens ska vara bedömd och godtagen av ett ackrediterat certifieringsorgan. 3. Värmebehandling ska ha utförts enligt kvalificerad svetsprocedur. 4. Oförstörande provning ska vara utförd med godtagbart resultat. Sådan provning och bedömning ska utföras av ett ackrediterat laboratorium. Oförstörande provning ska vara utförd i full omfattning av samtliga svetsar på ett ledningssystem för naturgas. Oförstörande provning av svetsar ska, då det är tekniskt möjligt, utföras med radiografisk metod. För en ledning av plast får förstörande provning, i kombination med okulär kontroll och kontroll av använda svetsparametrar, som ger motsvarande kvalitetsnivå ersätta den oförstörande provningen. 5. In- och utvändig undersökning, varvid kontrolleras dels att ledningssystemet är utfört enligt tillverkningshandlingarna och enligt denna författning, dels att inga fel som har betydelse för säkerheten finns. För en gasledning i mark utanför en station får dock det ackrediterade kontrollorganet i stället utföra stickprovsvis svets- och okulärkontroll samt granska den utförda egenkontrollen. 6. Tryckprovning, varvid kontrolleras att ledningssystemet är betryggande med avseende på täthet och hållfasthet. Om tryckprovning av enstaka svetsar medför stora praktiska olägenheter får dessa dock kontrolleras på annat godtagbart sätt.

text: Installationskontroll

text: Installationskontroll ska efter avslutad installation av ett ledningssystem för naturgas utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollen ska omfatta 1. verifierande granskning av utförd konstruktions- och tillverkningskontroll, 2. kontroll av korrosionsskyddet, 3. funktionsprov, 4. granskning av ledningssystemets temperaturintervall och högsta drifttryck, samt 5. utfärdande av kontrollintyg.

text: För ledningssystem för naturgas får drifttrycket inte överskrida det lägsta av 1. högsta tillåtna trycket för den i ledningssystemet svagaste inbyggda komponenten, eller 2. provtrycket dividerat med faktorn – 1,25 i zon A och B, samt – 1,5 i zon C och D.

text: Revisionskontroll

text: Revisionskontroll ska utföras på ett ledningssystem för naturgas som 1. undergått reparation eller ändring, 2. kan ha tagit skada, eller 3. ska användas med ändrade driftförhållanden. Revisionskontroll påkallas av verksamhetsutövaren och ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och omfatta konstruktions-, tillverknings- och installationskontroll i tillämpliga delar.

text: Återkommande kontroll

text: Återkommande kontroll av ett ledningssystem för naturgas ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollen ska omfatta 1. in- och utvändig undersökning, 2. driftprov, och 3. utfärdande av kontrollintyg. Kontrollen gäller ledningssystem för naturgas som för gasen mot uttagspunkten. Kontrollen gäller även för gasledning som inte för gasen mot uttagspunkten då denna ledning är större än DN 25. För mindre, anslutande ledning gäller kontrollen endast till och med den första stängventilen. För en gasledning i mark får in- och utvändig undersökning ersättas med en kontroll av det katodiska skyddet.

text: Tiden mellan två återkommande kontroller får inte vara längre än tre år.

text: För ett ledningssystem för naturgas får ett ackrediterat kontrollorgan efter ansökan från verksamhetsutövaren medge att återkommande kontroll ersätts av utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

text: Ett sådant medgivande får endast lämnas om följande villkor är uppfyllda. 1. Det ska finnas en instruktion för den utvidgade fortlöpande tillsynen. Av instruktionen ska framgå hur kontrollen ska gå till och dokumenteras. 2. Verksamhetsutövaren ska ha en från driften fristående organisationsenhet som svarar för säkerheten hos företagets

text: MSBFS 2009:7

text: ledningssystem för naturgas. Enheten ska ha egen chef och utbildad personal samt utrustning för ifrågavarande kontrollarbete. 3. Avtal ska finnas med ett ackrediterat kontrollorgan om återkommande uppföljning. Vid uppföljningen ska det ackrediterade kontrollorganet kontrollera att de villkor som låg till grund för medgivandet fortfarande är uppfyllda samt stickprovsvis kontrollera att ledningssystemet för naturgas uppfyller kraven i denna författning. Vidare ska kontrolleras att tillsynen fortlöpande dokumenteras korrekt. 4. Medgivandet får meddelas för en period av tre år och får återkallas av kontrollorganet eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 5. Om de förutsättningar som låg till grund för medgivandet väsentligt förändrats ska detta meddelas till det ackrediterade kontrollorganet. 6. Det ackrediterade kontrollorganet ska efter en uppföljning lämna en rapport till verksamhetsutövaren med uppgifter om utförd kontroll och eventuella anmärkningar. Om det finns allvarliga anmärkningar ska en kopia av rapporten sändas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: 11 kap. Drift av ledningssystem för naturgas

text: Krav på verksamhetsutövaren

text: Verksamhetsutövaren ska driva, underhålla, reparera och i förekommande fall ställa av ledningssystemet på ett från skyddssynpunkt ändamålsenligt och betryggande sätt. Verksamhetsutövaren ska för detta ändamål ha skriftliga instruktioner.

text: Aktuella instruktioner ska alltid finnas tillgängliga vid driftcentral, kompressorstation, mät- och reglerstation samt mätstation.

text: Verksamhetsutövaren ska dokumentera ledningssystemet för naturgas med det katodiska skyddet och journalföra inspektioner, underhåll, reparationer och de övriga åtgärder som vidtagits för att driva ledningssystemet på ett säkert sätt.

text: Tätbebyggt område

text: Inom ett tätbebyggt område ska drifttrycket i ett ledningssystem för naturgas vara högst 16 bar. Till förbrukningsenhet får dock finnas ledning med högst det tryck som är tekniskt nödvändigt för att driva enheten.

text: Luktsättning

text: Gas i ett ledningssystem för naturgas och gas som når förbrukare ska vara luktsatt så att en person med normalt luktsinne kan uppfatta en

text: gasblandning med luft som uppgår till 20 procent av undre brännbarhetsgränsen.

text: Luktämnet får i dessa koncentrationer inte skada människor eller ledningssystemet för naturgas.

text: 12 kap. Rapportering för ledningssystem för naturgas under drift

text: Dokumentation av skador

text: Verksamhetsutövaren ska föra anteckningar om sådana händelser som medfört skada på ledningssystemet för naturgas.

text: Preliminär rapport

text: Verksamhetsutövaren ska omgående, per telefon eller på annat sätt, informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om varje läcka som förorsakat personskada, brand, explosion eller medfört att man tvingats ta någon del av ledningssystemet för naturgas ur drift.

text: Rapporten ska innehålla uppgifter om 1. arten, platsen och tidpunkten för händelsen, 2. eventuella personskador, samt 3. övriga kända och väsentliga fakta om händelsen. Övriga läckor eller annan händelse som medfört skadlig påverkan på ledningssystemet ska enbart rapporteras enligt 3 §.

text: Slutlig rapport

text: Verksamhetsutövaren ska snarast, dock senast inom tre veckor efter registrerad läcka eller annan händelse enligt 2 §, lämna en skriftlig rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rapporten ska ge besked om 1. arten, platsen och tidpunkten för händelsen, 2. eventuella personskador, 3. beskrivning av händelsen och av troliga orsaker, 4. andra väsentliga fakta om händelsen och de skador den vållat, samt 5. vidtagna eller planerade åtgärder för att förhindra ett upprepande.

text: 13 kap. Undantag i enskilda fall

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger medge undantag från tillämpningen av denna författning.

text: MSBFS 2009:7

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010. Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter (

text: SÄIFS 1996:8

text: ) upphör samtidigt att gälla. 2. Bestämmelserna om ackreditering av kontrollorgan som utför konstruktionskontroll och installationskontroll av korrosionsskyddet i 10 kap. 1, 4 och 6 §§ ska dock tillämpas först från och med den 1 januari 2012. 3. Äldre bestämmelser om skyddsavstånd och säkerhetsavstånd får tillämpas för de gasledningar och stationer som före ikraftträdandet av denna författning fått koncession enligt lagen (

text: ) om vissa rörledningar eller enligt

text: naturgaslagen (2000:599)

text: eller fått tillstånd enligt lagen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor.

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

text: HELENA LINDBERG

text: Patrik Perbeck (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledningssystem för naturgas

text: Dessa allmänna råd och kommentarer ansluter till de regler som gäller enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas.

text: Termer och begrepp som används i lagen (

text: ) eller förordningen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas har samma betydelse i dessa råd och kommentarer.

text: Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en författning (lag, förordning eller myndighetsföreskrifter) och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning.

text: Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

text: CECILIA NYSTRÖM

text: MSBFS 2009:7

text: Allmänt

text: Det finns flera standarder och metoder som kan användas av den som ska uppfylla kraven i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas. Följande standarder eller metoder rekommenderas. − SIS Naturgassystemanvisningar, 2001. − Svenska Gasföreningens rapport PE 100-ledningar för gas med tryck 4-10 bar, utgåva 2001, att tillämpas för distributionsledningar av polyeten. − Svenska Gasföreningens Anvisningar för tankstationer för metangasdrivna fordon TSA 06, att användas för sådana stationer.

text: Kommentarer till 1 kap. 1 §

text: Inom anläggning omfattas rörledningen av

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997

text: om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997, s. 1). Direktivet har i sin helhet implementerats i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 1999:4

text: ) om tryckbärande anordningar. Med anläggning avses i dessa sammanhang vanligtvis industrier där gasen förbrukas och kraftvärmeverk.

text: Tryckbärande anordningar av standardkaraktär är t.ex. mätare, ventiler, reglerventiler, säkerhetsventiler, filter och värmeväxlare. Sådana tryckbärande anordningar faller också utanför denna författnings tillämpningsområde, och omfattas istället av bestämmelserna i

text: AFS 1999:4

text: I tillämpliga delar gäller författningen även för sjöledningar för naturgas. Särskilda krav för sjöledningar ges som koncessionsvillkor vid prövning enligt

text: naturgaslagen (2000:599)

text: Exempel på normer som får användas för sjöledningar för naturgas är Det Norske Veritas "Offshore Standard F101-Rules for Submarine Pipeline Systems", 2000.

text: Kommentarer till 1 kap. 2 §

text: Som naturgas inbegripet biogas avses normalt gas som uppfyller Deutsche Vereinigung des Gas und Wasserfasches e.V. (DVGW) Technische Regeln, Arbeitsblatt G 260, utgåva januari 2000 och specifikationerna i tabell 3 däri. För biogas tillkommer att gasen inte får innehålla föroreningar som kan inverka skadligt på ledningssystem för naturgas eller personers hälsa. Sådan biogas framställs genom att rågasen renas och torkas. Biogas som uppfyller kraven i SS 15 54 38, utg. 1, Motorbränslen – Biogas som bränsle till snabbgående ottomotorer, anses ha godtagbar renhet. Gas från deponier uppfyller vanligen inte standardens krav på renhet ens efter rening och torkning.

text: Boverkets byggregler anges i

text: BFS 1993:57

text: , senast ändrad och omtryckt i

text: BFS 2002:19

text: Kommentarer till 2 kap. 1 §

text: Materialegenskaper som bedöms vara av betydelse är främst − provningstemperatur, − slagseghetsvärden, − värden från fallhammarprov, − kemisk sammansättning, − förhållande sträckgräns/brottgräns, och − kontrollomfattning. Förutsägbara lastfall omfattar även pågrävning.

text: Kommentarer till 2 kap. 3 §

text: Plastledningar av polyeten beräknas vanligen med stöd av klassificeringarna MRS (Minimum Required Strength) och SDR (Standard Dimension Ratio).

text: Kommentarer till 2 kap. 4 §

text: Grävskydd kan bestå av t.ex. betongplank.

text: Kommentarer till 2 kap. 8 §

text: Gasledningar med nominell diameter (DN) vanligen högst 25 är provtagningsledningar och impulsledningar.

text: Kommentarer till 3 kap. 2 §

text: Kommunernas framtida utbyggnadsplaner bedöms med avseende på bl.a. zonklassningen i koncessions- eller tillståndsprövningen.

text: Med överskådlig tid menas 10 - 15 år.

text: Kommentarer till 3 kap. 3 §

text: Exempel på utomhusområden som avses i zonklassningen är skolgård, idrottsplats, golfbana, campingplats eller motsvarande område där flera människor vistas samtidigt. Med väl avgränsat menas att området har klart definierade gränser.

text: MSBFS 2009:7

text: Kommentarer till 3 kap. 4 §

text: Då grävskydd används enligt 2 kap. 4 § gäller buffertzon om 200 m även detta skydd. Buffertzonens utbredning fastställs enligt följande princip: Zon B Zon A Buffertzon (200 m)

text: 0 m 40 Zonklassningsenhetens längd (1600 m) Lägenhet Naturgasledning

text: Kommentarer till 4 kap. 1 §

text: För att få en likartad bedömning i hela landet är det viktigt att riskutredningar vid koncessions- eller tillståndsprövningen remitteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Boverkets gräns för antändning av byggnader i trä är 15 kW/m under 30 minuter. Vid riskutredning kan även gränser för antändning av andra objekt i ledningssystemets närhet behöva beaktas, t.ex. för brand- eller explosionsfarlig industri.

text: Kommentarer till 4 kap. 2 §

text: Med byggnad menas alla byggnader. Utomhusområde enligt 3 kap. 3 § anses alltid vara område med förväntade grävningsaktiviteter. Med särskilt brandfarlig byggnad och brand- eller explosionsfarlig industri avses objekt med stor brandbelastning eller omfattande hantering av brandfarliga varor. Exempel på objekt som kan tillhöra dessa kategorier är större träindustri, brädgård, större lager, färgtillverkare och läkemedelsindustri. Med stark trafik avses mer än 2000 axelpar/dygn. Avståndet till järnväg räknas från närmaste spårmitt.

text: Kommentarer till 4 kap. 3 §

text: Till tätbebyggt område räknas område med gatukaraktär där gatorna, förutom gasledningar, även innehåller andra ledningar, t.ex. VA-ledningar samt el- och teleledningar. I sådant område är frekvensen av omedveten pågrävning lägre än utanför sådant område. Avstånden är även beroende av ledningens drifttryck och bedöms i samband med godkännande enligt 5 kap. 8 §.

text: Kommentarer till 4 kap. 5 §

text: Avstånden är inte tillämpliga på kompressorer för t.ex. fordonstankning. Vid en sammanlagd kompressoreffekt på ca 25 MW eller mer kan avstånden behöva ökas.

text: Kommentarer till 4 kap. 7 §

text: Riktlinjer för minsta avstånd mellan ledningssystem för naturgas och explosivämnesanläggning finns för försvaret i IFTEX, avsnitt 405.24, 17 §.

text: Kommentarer till 5 kap. 1 §

text: Vid förläggning i vatten kan verksamhetsutövaren ansöka om ankringsförbud hos länsstyrelsen eller Sjöfartsverket enligt 2 kap. sjötrafikförordningen (SFS 1986:300).

text: Kommentarer till 5 kap. 5 §

text: Erosionsskydd kan bestå av t.ex. makadam.

text: Kommentarer till 5 kap. 6 §

text: Fara genom elektrisk påverkan kan uppstå av t.ex. inducerad spänning, åsknedslag eller fel i det katodiska skyddet.

text: Kommentarer till 5 kap. 7 §

text: Med extra yttre påkänningar avses t.ex. marksättningar, vibrationer och belastningsvariationer. Korsning med allmän väg kräver tillstånd enligt

text: 44 § väglagen (1971:948)

text: . För korsning med järnväg återfinns kraven i Banverkets Standard BVS 585.18. Sådan korsning kräver godkännande av Banverkets Banområde.

text: Med järnväg avses även spårväg och tunnelbana.

text: MSBFS 2009:7

text: Kommentarer till 5 kap. 9 §

text: Om gasledning ändrar riktning i ett fält sätts utmärkningsstolpe i fältets kant. Ledningen ska dock med hjälp av markeringsstolparna kunna lokaliseras utmed hela dess längd.

text: Kommentarer till 6 kap. 1 §

text: Det förutsätts i författningen att det endast förekommer gasledning ovan mark i samband med stationer (kompressor-, mät- och regler-, mät-, rensdons- eller linjeventilstation).

text: Enligt definitionen i författningen av ledning i mark ska ledningen ha ett täckningsdjup av minst 0,9 m (0,6 m i berg). I närheten av stationer där ledningen har mindre täckningsdjup är den således att betrakta som installation ovan mark.

text: Kravet på tillträdesskydd avser gasförande installationer ovan mark.

text: Innebörden av kravet är att det inte ska vara möjligt att utan tyngre hjälpmedel obehörigt manövrera ventiler och annat som kan finnas obevakat längs ledningssträckningen.

text: Kommentarer till 6 kap. 2 §

text: Om avstånden är uppfyllda är även kravet på skydd mot påkörning i de flesta fall uppfyllt.

text: Kommentarer till 7 kap. 1 §

text: Utrustning på mät- och reglerstationer kan ge upphov till riskområden där explosiv gasblandning kan förekomma. Bestämmelser om detta finns i följande föreskrifter. − Statens räddningsverks föreskrifter (

text: SRVFS 2004:7

text: ) om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor. − Elektrisk utrustning inom riskområden omfattas av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (

text: ELSÄK-FS 1995:6

text: ) om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. − Mekanisk utrustning inom riskområden omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (

text: AFS 1995:5

text: ) om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

text: Kommentarer till 8 kap. 1 §

text: Gas som släpps ut vid linjeventilstationer ger upphov till riskområden med explosiv gasblandning, se kommentarer till 7 kap. 1§.

text: För tömning som kan påverka flygtrafik återfinns tillämpliga skyddsåtgärder i Luftfartsverkets regler.

text: Kommentarer till 8 kap. 3 §

text: Luftfartsmyndigheten ska meddelas för att NOTAM (NOTice to AirMen) ska kunna utges till dem som flyger i området.

text: Kommentarer till 9 kap. 1 §

text: Utrustning på kompressorstationer kan ge upphov till riskområden med explosiv gasblandning, se kommentarer till 7 kap. 1 §.

text: Kommentarer till 10 kap. 1 §

text: All kontroll av ledningssystem för naturgas fram till en anläggning avser obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan. Förfarandet följer i stort de kontroll- och besiktningsmoment som beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 1999:4

text: ) om tryckbärande anordningar.

text: För vissa anordningar och aggregat som omfattas av något av europeiska gemenskapernas s.k. nya metoden-direktiv krävs att de ska levereras med försäkran om överensstämmelse samt vara CE-märkta enligt dessa direktiv.

text: Exempel på direktiv som kan vara tillämpliga är −

text: om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, se

text: ELSÄK-FS 1995:6

text: och

text: AFS 1995:5

text: om tryckbärande anordningar, se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (

text: AFS 1999:4

text: ) om tryckbärande anordningar, och −

text: om maskiner, se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (

text: AFS 1994:48

text: ) om maskiner.

text: För ytterligare direktiv hänvisas till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

text: Kommentarer till 10 kap. 6 §

text: Med övriga handlingar i bestämmelsens första punkt menas bl.a. arbetsbeskrivningar för rörbockning i fält.

text: För rör, rördelar, flänsar och armatur (andra än tryckbärande anordningar av standardkaraktär) som förvaras av verksamhetsutövaren i t.ex. ett reservdelslager utgör produktkontrollintyg eller motsvarande godtagbar tillverkningshandling.

text: MSBFS 2009:7

text: Kommentarer till 10 kap. 7 §

text: Med ”ledning som inte för gasen mot uttagspunkten” avses interna ledningar på stationer, t.ex. så kallad ”by pass”-ledning. Avsikten är att dessa ledningar ska kontrolleras enligt samma förutsättningar som motsvarande ledningar inom en anläggning.

text: Kommentarer till 10 kap. 8 §

text: Provtrycket för tryckbärande anordningar av standardkaraktär, som monteras i zon C eller D, kan bli avgörande för ledningssystemets högsta drifttryck.

text: Beställningsadress: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 91 90, www.fritzes.se


title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Av

text: och

text: 4 §§

text: lagen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor framgår vad som hänförs till brandfarliga och explosiva varor.

text: I denna författning finns närmare bestämmelser om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

text: I denna författning avses med

text: ADR-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:2

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng, eller annan författning som trätt i dess ställe,

text: CLP- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) förordningen nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven

text: och

text: , samt ändring av förordning

text: (EG) nr 1907/2006

text: FN:s femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna testhandbok för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier (UN recommendations on the transport of dangerous goods – Manual of Tests and Criteria - ST/SG/AC.10/11/Rev.5),

text: MSBFS 2010:4

text: flampunkt den lägsta temperatur då en vätska avger ångor som bildar en antändbar blandning med luft, enligt någon av de provningsmetoder som anges i delavsnitt 2.3.3.1 i ADR-S,

text: gas ämne som a) har ett ångtryck som är högre än 300 kPa vid en temperatur av 50 °C, eller b) är fullständigt gasformigt vid en temperatur av 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa,

text: pyroteknisk sats ämne eller blandning avsedd att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud, gas eller rök, eller en kombination av dessa som resultat av självunderhållande exoterma kemiska reaktioner,

text: vätska ämne eller blandning som vid 50 °C har ett ångtryck på högst 300 kPa och som inte är fullständigt gasformigt vid 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa, och som a) har en smältpunkt eller initial smältpunkt vid högst 20 °C vid ett atmosfärstryck på 101,3 kPa, eller b) är flytande enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90, eller c) inte är pastaartad enligt kriterierna i den beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet i ADR-S avsnitt 2.3.4.

text: 2 kap. Brandfarliga varor

text: Brandfarliga gaser

text: Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa.

text: Brandfarliga vätskor

text: Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C. Alkoholdrycker enligt

text: alkohollagen (1994:1738)

text: är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt

text: alkohollagen

text: Brandreaktiva varor

text: Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon av dess föregångare.

text: 3 kap. Explosiva varor

text: Explosiva ämnen och blandningar

text: Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

text: Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas.

text: Ämnen och blandningar som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S, eller i faroklassen ”explosiva ämnen, blandningar och föremål” enligt CLPförordningen, är explosiva ämnen eller blandningar. Detsamma gäller ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för någon av dessa klassificeringar.

text: Ämnen och blandningar är explosiva ämnen eller blandningar om de vid provning enligt testserie 2 i Del 1 av FN:s testhandbok ger positivt resultat i något av testerna.

text: Följande organiska peroxider är explosiva ämnen.

text: 1 2 3

text: Trivialnamn IUPAC-namn CAS-nummer

text: Triacetontri(cyklo)- 3,3,6,6,9,9-hexametyl- 17088-37-8 peroxid, TATP, TACP, 1,2,4,5,7,8-hexoxonan acetonperoxid

text: Diacetondi(cyklo)- 3,3,6,6-tetrametyl- 1073-91-2 peroxid, DADP, DACP, 1,2,4,5-tetraoxan acetonperoxid

text: Hexametylentriperoxid- 3,4,8,9,12,13-hexaoxa- 283-66-9 diamin, HMTD 1,6-diazabicyklo- [4.4.4]tetradekan

text: Explosiva föremål

text: Explosiva föremål är föremål som innehåller ett eller flera explosiva ämnen eller blandningar.

text: 1 Namn eller förkortning som vanligen används. 2 Standardiserat kemiskt namn enligt International Union of Pure and Applied Chemistry. Unikt identifieringsnummer enligt Chemical Abstract Service, The American Chemical Society.

text: MSBFS 2010:4

text: Föremål som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen "explosiva ämnen, blandningar och föremål" enligt CLP-förordningen är explosiva föremål. Detsamma gäller föremål som uppfyller kriterierna för någon av dessa klassificeringar.

text: Andra explosiva varor

text: Av

text: 4 § 3 p. lagen (2010:1011)

text: om brandfarliga och explosiva varor framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1- 4 §§ men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor.

text: 4 kap. Undantag

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge undantag från tillämpningen av denna författning. ________________ Denna författning träder i kraft den 1 september 2010.

text: NILS SVARTZ

text: Lorens van Dam (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

text: Beställningsadress: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se


title: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Tillämpningsområde

text: Denna författning innehåller krav på bedömningar, kontroller och märkning av transportabla tryckbärande anordningar, särskilda krav för att bli ett anmält organ samt bestämmelser om ekonomiska aktörers skyldigheter.

text: Denna författning ska tillämpas på a. nya transportabla tryckbärande anordningar, b. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som har överensstämmelsemärkning enligt direktiv

text: eller

text: , samt c. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som inte har överensstämmelsemärkning enligt direktiv

text: eller

text: , under förutsättning att de ska genomgå eller har genomgått en förnyad bedömning av överensstämmelse.

text: Denna författning ska inte tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar som uteslutande används för transporter av farligt gods mellan EES-land och tredjeland.

text: Jmf Europaparlamentet och

text: rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010

text: om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av

text: rådets direktiv 76/767/EEG

text: och

text: (EUT nr L 165, 30.6.2010, s.1).

text: MSBFS 2011:3

text: Definitioner och förkortningar

text: I denna författning används följande uttryck med nedan angivna betydelse. ADR-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2011:1

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: anmälan Utnämnande av ett kontrollorgan till anmält organ samt översändande av information om detta till Europeiska unionens kommission.

text: anmält organ Kontrollorgan för transportabla tryckbärande anordningar som uppfyller kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, och som har anmälts till Europeiska unionens kommission av något land inom EES enligt direktiv

text: användare Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som använder en transportabel tryckbärande anordning.

text: användning Fyllning, tillfällig lagring i samband med transport, tömning eller återfyllning av en transportabel tryckbärande anordning.

text: bedömning av Bedömning och förfarande för bedömning av överensstämmelse överensstämmelse av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.

text: direktiv

text: Rådets direktiv

text: av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål.

text: direktiv

text: Rådets direktiv

text: av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor.

text: direktiv

text: Rådets direktiv

text: av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål. direktiv

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997

text: om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar.

text: direktiv

text: Rådets direktiv

text: av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar.

text: direktiv

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010

text: rådets direktiv 76/767/EEG

text: och

text: distributör Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning eller del därav på marknaden.

text: EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

text: ekonomisk aktör Tillverkare, en tillverkares representant, importör, distributör, ägare eller användare som agerar i samband med en kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.

text: förnyad bedömning av Bedömning som på en ägares eller användares överensstämmelse begäran genomförs på en transportabel tryckbärande anordning som tillverkats och släppts ut på marknaden innan direktiv

text: blev tillämpligt i det aktuella landet.

text: förordning nr

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008

text: 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: importör Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som släpper ut en transportabel tryckbärande anordning eller del därav från ett tredjeland på marknaden.

text: mellanliggande Mellanliggande kontroll och förfarande för denna kontroll kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.

text: MSBFS 2009:4

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2009:4

text: ) om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land, eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: MSBFS 2011:3

text: pi-märkning Märkning som visar att en transportabel tryckbärande anordning överensstämmer med tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: revisionskontroll Revisionskontroll och förfarande för denna kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.

text: RID-S Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2011:2

text: ) om transport av farligt gods på järnväg eller annan författning som trätt i dess ställe.

text: SS-EN ISO/IEC Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av 17020:2005 organisationer som utför kontroll.

text: tillbakadragande Åtgärd för att förhindra att en transportabel tryckbärande anordning tillhandahålls på marknaden eller används.

text: tillhandahållande på Leverans av en transportabel tryckbärande marknaden anordning för distribution eller användning på EES-marknaden i samband med kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis.

text: tillverkare Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som tillverkar en transportabel tryckbärande anordning eller del därav, eller som låter konstruera eller tillverka en sådan anordning i eget namn eller under eget varumärke.

text: tillverkarens Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom representant EES och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilt angivna uppgifter.

text: transportabel a. Tryckkärl, i förekommande fall med ventiler tryckbärande och andra tillbehör, som omfattas av kapitel anordning 6.2 i ADR-S eller RID-S,

text: b. Tank, batterifordon/-vagn eller MEGcontainer (MEGC), i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S,

text: när de anordningar som avses i a. eller b. används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gas av klass 2, förutom gas eller produkter med siffrorna 6 och 7 i klassificeringskoden, samt för transport av farliga ämnen i andra klasser som specificeras i bilagan till denna författning.

text: Uttrycket inkluderar  engångsbehållare för gas (UN 2037) och exkluderar  aerosoler (UN 1950),  öppna kryokärl,  gasflaskor för andningsapparater,  brandsläckare (UN 1044),  transportabla tryckbärande anordningar undantagna enligt delavsnitt 1.1.3.2 i ADR-S och RID-S, samt  transportabla tryckbärande anordningar undantagna från bestämmelserna om tillverkning och provning av förpackningar enligt särbestämmelserna i kapitel 3.3 i ADR-S och RID-S.

text: tredjeland Land utanför EES.

text: utsläppande på Tillhandahållande för första gången av en marknaden transportabel tryckbärande anordning på EES-marknaden.

text: återkallelse Åtgärd för att dra tillbaka en transportabel tryckbärande anordning som redan tillhandahållits slutanvändaren.

text: återkommande kontroll Återkommande kontroll och förfarande för denna kontroll av en transportabel tryckbärande anordning enligt ADR-S eller RID-S.

text: ägare Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som äger en transportabel tryckbärande anordning.

text: MSBFS 2011:3

text: 2 kap. Bedömning av överensstämmelse och övriga kontroller

text: Bedömning av överensstämmelse

text: En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 a § ska, för att anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå bedömning av överensstämmelse enligt ADR-S, RID-S och denna författning innan den släpps ut på marknaden.

text: En demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning får genomgå en separat bedömning av överensstämmelse enligt första stycket.

text: Förnyad bedömning av överensstämmelse

text: En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 c § ska, för att anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå förnyad bedömning av överensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs i 3 kap. i denna författning.

text: Övriga kontroller

text: En transportabel tryckbärande anordning ska genomgå återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll på det sätt och i den omfattning som anges i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Anmälda och ackrediterade organ

text: Bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll ska utföras av anmälda organ enligt villkoren i anmälan och de förfaranden som fastställs i ADR-S och RID-S.

text: Av ADR-S och RID-S följer att anmälda organ enligt första stycket ska vara ackrediterade. För transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av kapitel 6.8 i ADR-S och RID-S finns krav för ackreditering därutöver meddelade genom

text: MSBFS 2009:4

text: Förnyad bedömning av överensstämmelse ska utföras av anmälda organ som är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2005 som typ A enligt villkoren i anmälan och det förfarande som fastställs i 3 kap. i denna författning.

text: 3 kap. Förfarande för förnyad bedömning av överensstämmelse

text: Ägaren eller användaren ska tillhandahålla ett anmält organ enligt 2 kap. 5 § sådana uppgifter om den transportabla tryckbärande anordningen som gör en identifiering möjlig.

text: Sådana uppgifter ska åtminstone vara ursprung, de regler som har tillämpats vid konstruktionen och för acetylenflaskor uppgifter om den porösa massan. Uppgifterna ska i förkommande fall inkludera föreskrivna begränsningar av användningen och anteckningar om eventuella skador eller reparationer som har utförts.

text: Det anmälda organet i 1 § ska vid förnyad bedömning av överensstämmelse bedöma om den transportabla tryckbärande anordningen håller minst samma säkerhetsnivå som en transportabel tryckbärande anordning som omfattas av ADR-S eller RID-S. Bedömningen ska genomföras på grundval av de uppgifter som inhämtats enligt 1 §. Om det behövs ska dock ytterligare kontroller göras.

text: Om resultatet av bedömningen i 2 § är tillfredsställande ska den transportabla tryckbärande anordningen genomgå återkommande kontroll enligt ADR-S eller RID-S.

text: En förnyad bedömning av överensstämmelse av serietillverkade transportabla tryckbärande anordningar får utföras av ett anmält organ som anmälts för återkommande kontroll av de relevanta anordningarna, förutsatt att ett anmält organ enligt 1 § har utfört en förnyad bedömning av typöverensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs i 2 §.

text: Det anmälda organet som ansvarar för den återkommande kontrollen enligt 3 § ska utfärda ett intyg om förnyad bedömning av överensstämmelse. Intyget ska åtminstone innehålla  identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget, och identifikationsnumret för det anmälda organet av typ A som har ansvarat för den förnyade bedömningen av överensstämmelse om detta är ett annat, enligt 2 §,  uppgifter om ägarens eller användarens namn och adress,  vid tillämpning av förfarandet i 4 §, uppgifter för identifiering av intyget för förnyad bedömning av typöverensstämmelse i 6 §,  uppgifter för identifiering av den transportabla tryckbärande anordning som har pi-märkts, åtminstone serienummer, och  datum för utfärdande.

text: När förfarandet i 4 § tillämpas ska det organ som ansvarar för den förnyade bedömningen av typöverensstämmelse, utfärda ett intyg om förnyad bedömning av typöverensstämmelse. Intyget ska åtminstone innehålla  identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget,  uppgifter om namn och adress till tillverkaren och till innehavaren av det ursprungliga typgodkännandet för de transportabla tryckbärande anordningar som genomgår en förnyad bedömning om innehavaren och tillverkaren inte är samma person,

text: MSBFS 2011:3

text:  uppgifter som identifierar de transportabla tryckbärande anordningar som tillhör serien,  datum för utfärdande, och  följande anmärkning: ”detta intyg tillåter inte tillverkning av transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav”.

text: 4 kap. Märkning

text: Pi-märkning

text: Krav på pi-märkning

text: En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 a §, och en demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning med direkt säkerhetsfunktion, som har genomgått och som uppfyller kraven för bedömning av överensstämmelse i ADR-S, RID-S och denna författning ska, innan den släpps ut på marknaden, pi-märkas av tillverkaren.

text: En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 b §, som inte redan är pi-märkt, som har genomgått och som uppfyller kraven för första återkommande kontroll ska pi-märkas av, eller under övervakning av, det anmälda organ som ansvarar för denna kontroll.

text: En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 c § som har genomgått och som uppfyller kraven för förnyad bedömning av överensstämmelse som uppställs i 3 kap. i denna författning ska pi-märkas av, eller under övervakning av, det anmälda organ som ansvarar för den återkommande kontrollen.

text: Genom att anbringa eller låta anbringa pi-märket visar tillverkaren, ägaren eller användaren att denne tar ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med alla tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Utformning

text: Pi-märket ska bestå av följande symbol i nedanstående form:

text: Pi-märket ska vara minst 5 mm högt. För en transportabel tryckbärande anordning med en diameter som understiger eller är lika med 140 mm ska pi-märket istället vara minst 2,5 mm högt. Proportionerna i måttritningen i 5 § ska behållas. Rutnätet ska inte ingå i märkningen.

text: Anbringande

text: Pi-märket ska anbringas på en transportabel tryckbärande anordning eller på dess märkplåt. Pi-märket ska också anbringas på en demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning som har en direkt säkerhetsfunktion.

text: Pi-märket ska anbringas synligt, läsligt och permanent.

text: Märke, skylt eller inskription som kan förväntas vilseleda utomstående om pi-märkningens innebörd eller form får inte anbringas på en transportabel tryckbärande anordning.

text: Annan märkning än pi-märket ska anbringas på den transportabla tryckbärande anordningen så att det inte påverkar pi-märkets synlighet, läslighet eller innebörd.

text: Identifikationsnummer

text: Pi-märket enligt 1 § ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelse.

text: Pi-märket enligt 2 och 3 §§ ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för den första återkommande kontrollen.

text: Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av detta organ eller, för en transportabel tryckbärande anordning som pi-märkts enligt 1 §, av tillverkaren efter organets anvisningar.

text: Märkning med -40 °C

text: En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 a § eller 2 c § som ska användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige, och som vid bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedömning av överensstämmelse har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte är benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

text: En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 b § som har överensstämt med direktiv

text: och ska användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige, och som vid den första återkommande kontrollen enligt ADR-S och RID-S har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte är benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

text: MSBFS 2011:3

text: En sömlös gasflaska av stål som före den 1 juli 2005 har verifierats uppfylla materialkravet i kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, men som ännu inte har försetts med märkningen ”-40 °C”, ska senast vid nästa återkommande kontroll som genomförs enligt denna författning förses med märkningen ”-40 °C”.

text: Märkningen ”-40 °C”, då denna krävs enligt 11-13 §§, ska placeras efter det identifikationsnummer som ska anbringas enligt 10 §.

text: Placering av märkning enligt ADR-S och RID-S

text: Märkning med datum för den återkommande kontrollen eller den mellanliggande kontrollen ska placeras sammanhållen med identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarade för kontrollen och i den ordningsföljd som anges i ADR-S och RID-S.

text: 5 kap. Krav för att bli ett anmält organ

text: För att kunna bli ett anmält organ ska ett kontrollorgan uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Ett kontrollorgans ansökan om anmälan för att få utföra bedömningar eller kontroller enligt denna författning ska innehålla  en beskrivning av den verksamhet som rör bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,  en beskrivning av förfaranden för bedömning av överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll, mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,  en beskrivning av de transportabla tryckbärande anordningar som kontrollorganet anser sig ha kompetens för, och  ett ackrediteringsintyg utfärdat av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i förordning nr 765/2008, där det intygas att kontrollorganet uppfyller kraven i 1 § för den eller de verksamheter, förfaranden och anordningar som intyget omfattar.

text: 6 kap. Ekonomiska aktörers skyldigheter

text: En ekonomisk aktör ska på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under en period av minst tio år kunna identifiera  alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla tryckbärande anordningar till dem, och  alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla tryckbärande anordningar till.

text: Tillverkaren

text: När en tillverkare släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne se till att anordningen har konstruerats, tillverkats och dokumenterats enligt kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Tillverkaren ska anbringa pi-märkning enligt kraven i denna författning när det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i ADR-S, RID-S och denna författning har visat att den transportabla tryckbärande anordningen överensstämmer med tillämpliga krav.

text: Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentation som avses i ADR-S och RID-S under den period som där anges.

text: En tillverkare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning, ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska tillverkaren omedelbart informera behöriga nationella myndigheter i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: Tillverkaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: En tillverkare får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Tillverkarens representant

text: En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant att utföra uppgifter för tillverkarens räkning enligt denna författning.

text: Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att inneha den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under åtminstone den period som anges för en tillverkare i ADR-S och RID-S.

text: De uppgifter som anges i 2 och 3 §§ samt upprättandet av teknisk dokumentation enligt ADR-S och RID-S får en tillverkare inte delegera till en representant.

text: Representantens identitet och adress ska anges på det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

text: MSBFS 2011:3

text: Representanten får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Importören

text: En importör får endast släppa ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Innan en importör släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne se till att tillverkaren  har utfört en bedömning av överensstämmelse,  har upprättat den tekniska dokumentationen enligt ADR-S och RID-S, och  har försett den transportabla tryckbärande anordningen med pi-märkning och med det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

text: En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte släppa ut anordningen på marknaden förrän den överensstämmer med tillämpliga krav.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska importören informera tillverkaren och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta.

text: En importör ska ange sitt namn och sin kontaktadress antingen i eller som en bilaga till det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

text: En importör ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

text: En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska importören omedelbart informera de behöriga nationella myndigheterna i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: Importören ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: En importör ska, åtminstone under den period som anges i ADR-S och RID-S, för tillverkarens räkning kunna uppvisa en kopia av den tekniska dokumentationen på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: En importör får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: En importör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne i eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att påverkas.

text: Distributören

text: En distributör får endast tillhandahålla en transportabel tryckbärande anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Innan en distributör tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska denne kontrollera att anordningen är pi-märkt och försedd med det intyg om överensstämmelse och den kontaktadress som avses i 14 §.

text: En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte tillhandahålla anordningen på marknaden förrän den överensstämmer med tillämpliga krav.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska distributören informera tillverkaren eller importören samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta.

text: En distributör ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

text: En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning som denne har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga åtgärder för att få anordningen att överensstämma med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

text: MSBFS 2011:3

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska distributören omedelbart informera tillverkaren eller importören, samt de behöriga nationella myndigheterna i de EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: Distributören ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: En distributör får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: En distributör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne i eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att påverkas.

text: Ägaren

text: En ägare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning får inte tillhandahålla eller använda anordningen förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska ägaren informera tillverkaren, importören eller distributören samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta.

text: Ägaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

text: En ägare ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

text: En ägare får endast tillhandahålla användare sådan information, om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: 27-29 §§ i detta kapitel ska inte gälla för en enskild person som använder eller avser att använda en transportabel tryckbärande anordning för privat bruk, hushållsbruk eller för fritids- eller sportaktiviteter.

text: Användaren

text: En användare får endast använda en transportabel tryckbärande anordning som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

text: Om den transportabla tryckbärande anordningen utgör en risk ska användaren underrätta ägaren samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta. _____________________

text: 1. Denna författning träder ikraft den 30 juni 2011. Statens räddningsverks föreskrifter (

text: SRVFS 2005:3

text: ) om transportabla tryckbärande anordningar upphör samtidigt att gälla. 2. Intyg om EEG-typgodkännande för transportabla tryckbärande anordningar, som utfärdats i enlighet med direktiv

text: eller

text: före den 1 juli 2011, ska anses likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses i ADR-S och RID-S och ska omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsade typgodkännanden som fastställs i ADR-S och RID-S. 3. EG-intyg om konstruktionskontroll för transportabla tryckbärande anordningar, som utfärdats enligt direktiv

text: före den 1 juli 2011, ska anses likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses i ADR-S och RID-S och ska omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsade typgodkännanden som fastställs i ADR-S och RID-S. 4. Ventiler och tillbehör som omfattas av

text: artikel 3.3 i direktiv 1999/36/EG

text: och som har den märkning som avses i direktiv

text: enligt

text: artikel 3.4 i direktiv 1999/36/EG

text: får fortfarande användas.

text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

text: NILS SVARTZ

text: Jan Nilsson (Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

text: MSBFS 2011:3

text: Bilaga

text: Förteckning över andra farliga ämnen än de i klass 2 som avses i 1 kap. 4 § i denna författning

text: UN-nr Klass Benämning 1051 6.1 CYANVÄTE, STABILISERAD med mindre än 3 % vatten 1052 8 VÄTEFLUORID, VATTENFRI 1745 5.1 BROMPENTAFLUORID

text: (utom vid transport i tankar)

text: 1746 5.1 BROMTRIFLUORID

text: (utom vid transport i tankar)

text: 1790 8 FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid 2495 5.1 JODPENTAFLUORID

text: (utom vid transport i tankar)

text: Beställningsadress: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se