fs: afs

publisher: Arbetsmiljöverket

title: Användning och kontroll av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar (Ändringar införda t.o.m. .) AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar

text: 1 kap. Allmänna bestämmelser

type: rubrik

text: Syfte

text: Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2006:4

text: ) om användning av arbetsutrustning.

type: stycke

type: paragraf

text: Tillämpningsområde

text: Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning. Föreskrifterna gäller inte anordningar som 1. finns i kärntekniska anläggningar för vilka det utfärdats motsvarande föreskrifter med stöd av förordningen (

text: ) om kärnteknisk verksamhet eller annan författning som ersatt den förordningen, 2. ingår i raketer, luftfartyg eller mobila offshore-enheter, samt utrustning som är speciellt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för deras framdrivning, 3. ingår i vapen, ammunition eller annan materiel som är avsedd speciellt för militärändamål, 4. är bildäck, luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblåsbara båtar och andra liknande tryckbärande anordningar som består av ett mjukt hölje, 5. är eller ingår i masugnar, med tillhörande kylsystem, varmluftsrekuperatorer, rökgasrenare till masugnar samt direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, ugnar och skänkar för smältning, omsmältning, avgasning och gjutning av stål, järn och ickejärnmetaller, 6. är radiatorer och rörledningar i system för uppvärmning med vatten, 7. är en ventilationskanal, rökgaskanal eller liknande, 8. ingår i system för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten med tillhörande utrustning samt turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt och andra tilloppskanaler i vattenkraftverk och tillhörande utrustningsdelar, 9. är avsedda för transport och distribution av drycker, och vars tryck inte överstiger 7 bar samtidigt som trycket gånger volymen inte överstiger 500 barliter, 10. är höljen eller maskindelar för vilka dimensioneringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak baseras på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet när det gäller statisk och dynamisk påkänning under drift eller med hänsyn till andra egenskaper som påverkar deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för konstruktionen, 11. är andra anordningar än enkla tryckkärl som är avsedda för fordons funktion och som definieras i Europaparla- 1 2 3 mentets och

text: rådets direktiv 2007/46/EG

text: samt förordning 167/2013 och 168/2013 , eller 12. ingår i elektrisk apparat för elproduktion eller eldistribution. (

text: AFS 2019:1

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007

text: om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 307L0046).

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013

text: om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Celex 313R0167). 3

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013

text: om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Celex 313R0168)

text: AFS 2017:3

text: Undantag för transport av farligt gods m.m.

text: Dessa föreskrifter gäller inte sådan användning av trycksatta anordningar som är sådan transport som avses i

text: 3 § i lagen (2006:263)

text: om transport av farligt gods. För sådan trycksatt anordning som är avsedd att användas för transport enligt första stycket men som även ska användas på annat sätt gäller endast 2 kap. 5 §. För gasflaskor som är påfyllningsbara gäller dock även kraven i 2 kap. 4 och 6 §§ samt 3 kap. Bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur undantas från alla bestämmelser i dessa föreskrifter förutom 2 kap. 4 och 6 §§ samt 3 kap.

text: Undantag för vissa cisterner och rörledningar för brandfarlig gas eller vätska

text: Följande anordningar omfattas inte av bestämmelserna om sammanfogning i 4 kap. 20–22 §§ eller kontroll i 5 kap.: 1. Cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska som omfattas av krav på kontroll i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen (

text: ) om brandfarliga och explosiva varor. 2. Sådana rörledningar som avses i

text: 2 §

text: punkt a) i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2016:1

text: ) om tryckbärande anordningar om de är avsedda att innehålla en gasblandning som till övervägande del innehåller metan.

text: Till vem föreskrifterna riktar sig

text: Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft. Den som driver en verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, och den arbetsgivare som själv utför arbete enligt

text: 3 kap. 5 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160)

text: , ska följa dessa föreskrifter. Av 1 och

text: 3 kap.

text: arbetsmiljölagen

text: följer att dessa föreskrifter under vissa omständigheter kan medföra skyldigheter även för andra skyddsansvariga än arbetsgivare. Det som sägs om arbetsgivare ska i dessa föreskrifter även gälla dessa skyddsansvariga.

text: Definitioner

text: Med begreppen bärbar brandsläckare och flaska för andningsapparater avses i dessa föreskrifter samma som i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2016:1

text: ) om tryckbärande anordningar. De begrepp som används i 1 kap. 2 § har samma innebörd som motsvarande begrepp i 2 § i

text: AFS 2016:1

text: . Med begreppet enkla tryckkärl avses anordningar som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2016:2

text: ) om enkla tryckkärl eller skulle omfattats av motsvarande föreskrifter som gällde när tryckkärlet togs i bruk. Med begreppen gasflaska, batterivagn, batterifordon, tank, MEG-container, fordon och vagn avses i dessa föreskrifter samma som i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2016:8

text: ) om transport av farligt gods på väg och i terräng samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2016:9

text: ) om transport av farligt gods på järnväg. Därutöver använder dessa föreskrifter följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

text: Användning Aktiviteter såsom nyttjande, övervakning, fortlöpande tillsyn, underhåll, rengöring och förvaring.

text: Behållare En trycksatt anordning som inte är en rörledning.

text: Cistern En behållare som är konstruerad för att innehålla vätska eller kondenserad gas i vilken gastrycket ovanför innehållet varken understiger atmosfärtrycket med mer än 0,0065 bar eller överstiger atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar.

text: Fluid Gas, vätska och ånga i ren fas samt blandningar av dessa oavsett om fasta ämnen ingår som suspension eller inte.

text: Inställelsetid Den tid det tar för personal att inställa sig på plats där åtgärd som olika larm kräver kan vidtas.

text: AFS 2017:3

text: Panna Ett annat tryckkärl än vattenvärmare i vilket värme, som frigörs ur bränsle, elenergi eller annan energikälla överförs till fluid för användning utanför kärlet.

text: Rörledning En ledning som består av rör, inklusive slangar, med tillhörande rördelar och armatur. Gränsen mellan behållare och rörledning går vid svetsen mot behållarens stuts eller, vid flänsad anslutning, behållarens fläns. Svetsen tillhör rörledningen. Vanligen används ledningarna för transport av fluider men även ledningar såsom hydaulledningar ingår.

text: Säkerhetsrelaterat En indikation om en avvikelse från avsedda driftbelarm tingelser som kan påverka säkerheten negativt.

text: Säkerhetsutrustning Utrustning som hindrar att tryck, temperatur, fluidnivå, effekt eller andra parametrar, som är av betydelse för trycksatta anordningars säkerhet, når nivåer som avviker från de gränser som fastställts som nödvändiga vid konstruktion eller kontroll av en trycksatt anordning.

text: Tryck Tryck jämfört med atmosfärstrycket. Övertryck anges med positivt värde. Undertryck anges med negativt värde.

text: Trycksatt anordning En anordning som antingen är en cistern, ett vakuumkärl, ett tryckkärl eller en rörledning.

text: Tryckkärl En behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning.

text: Trycksättning En aktivitet där en trycksatt anordnings skal belastas så att tryck- eller dragspänningar uppstår på grund av ett inre negativt eller positivt tryck. Med trycksättning avses för cisterner de spänningar som uppkommer av det statiska tryck som vätska i cisternen ger upphov till då cisternen fylls.

text: Vakuumkärl En behållare som är konstruerad för ett tryck som understiger atmosfärstrycket med mer än 0,0065 bar.

text: Vattenvärmare Ett tryckkärl för eluppvärmning av tappvatten till en temperatur över 65 ºC men högst 110 ºC.

text: Övervakning En arbetsuppgift som vidtas för att säkerställa att driften av den trycksatta anordningen sker på ett korrekt och säkert sätt.

text: AFS 2019:1

text: AFS 2017:3

text: Allmänna råd: Med ”armatur” i definitionen av rörledning avses sådana anordningar som omfattas av begreppet tryckbärande tillbehör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2016:1

text: ) om tryckbärande anordningar. Exempel på sådana anordningar är filter, regulatorer och ventiler.

type: kapitel

text: 2 kap. Allmänna krav för användning

text: Undersökning och riskbedömning

text: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2001:1

text: ) om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns också regler om att åtgärder ska vidtas för att förebygga riskerna. Arbetsgivaren ska vid sin bedömning av riskerna med användning av trycksatta anordningar ta hänsyn till 1. erfarenheter från användningen av anordningen, 2. uppgifter om anordningens återstående livslängd, 3. utförda reparationer och ändringar, 4. inträffade olyckor och tillbud, samt 5. eventuella avvikelserapporter och resultat från kontroll av de trycksatta anordningarna. Av 2–4 §§ framgår ytterligare risker som är förknippade med användning av trycksatta anordningar och som ska bedömas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

text: Hur trycksatta anordningar ska vara placerade

text: Den riskbedömning som avgör var en trycksatt anordning ska vara placerad ska ta hänsyn till betydelsen av 1. att det är möjligt att utföra underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll på ett enkelt och säkert sätt, 2. de förebyggande åtgärder som förhindrar att anordningen skadas av arbeten eller andra aktiviteter som bedrivs i närheten, och 3. att konsekvenserna av en olycka förvärras genom att a. de som befinner sig på arbetsstället utsätts för skadliga tryckvågor eller träffas av delar av anordningen inom ett område där de normalt arbetar, b. de som befinner sig på arbetsstället kan inte stänga av anordningen, c. de som befinner sig på arbetsstället kan inte ta sig från platsen, och d. byggnader eller konstruktioners bärande delar skadas.

text: Allmänna råd: Exempel på risker för att anordningen skadas av arbete eller andra aktiviteter som bedrivs i närheten är att föremål faller ned på anordningen eller att anordningen blir påkörd av trafik. För att följa bestämmelsen, när det finns risk för att anordningen ska bli påkörd, måste man ofta använda ett påkörningsskydd som är utformat enligt Trafikverkets rådgivande dokument (VGU) eller Boverkets konstruktionsregler .

text: Arbetsgivaren ska se till att trycksatta anordningar som ska vara trycksatta inte är placerade där omgivningens temperatur kan bli lägre än den temperatur som anordningen tillverkats för att användas i, om det inte finns rutiner för hur anordningen ska hållas uppvärmd.

text: Behov av rutiner för fortlöpande tillsyn

text: För anordningar som inte omfattas av krav på rutiner för fortlöpande tillsyn enligt 4 kap. 17 § eller krav på journal över anordningens återstående livslängd enligt 4 kap. 18 §, ska arbetsgivaren bedöma om riskerna med användningen kräver att det ändå upprättas rutiner eller en journal.

text: Allmänna råd: Exempel på anordningar där en riskbedömning enligt 2 kap. 1 § vanligtvis visar att det finns ett behov av rutiner för fortlöpande tillsyn samt en journal för anordningens livslängd är slangar och anordningar som är sammanfogade med en anordning som omfattas av 4 kap. 17 §.

text: AFS 2017:3

text: Fyllning och tömning mellan trycksatt anordning och anordning placerad på fordon eller vagn

text: Innan innehållet i en tank eller en MEG-container som är placerad på ett fordon eller en vagn, eller innehållet i en batterivagn eller ett batterifordon överförs till eller från en trycksatt anordning ska man säkerställa att eventuell slang eller annan anslutning är säkert fastsatt. Under fyllning eller tömning enligt första stycket ska arbetet övervakas så att åtgärder kan vidtas omedelbart vid läckage eller överfyllning. Endast den eller de som utför fyllning eller tömning enligt första stycket, får vistas inom det område där arbetet utförs. Platsen där arbetet utförs ska vara tydligt avgränsad genom varselmärkning för att motverka att andra arbetstagare än de som arbetar med fyllning eller tömning av misstag beträder den.

text: Fortlöpande tillsyn

text: För att få vara trycksatta måste trycksatta anordningar med tillhörande säkerhetsutrustning regelbundet undersökas med fortlöpande tillsyn. Undersökningen ska ge underlag för arbetsgivarens bedömning av om den trycksatta anordningen och eventuell säkerhetsutrustning har skadats eller på annat sätt försämrats. Den fortlöpande tillsynen ska minst omfatta tillsyn av att 1. anordningen fungerar tillfredsställande, 2. inga otätheter har uppkommit, 3. anordningen eller säkerhetsutrustningen inte har utsatts för skadlig yttre eller inre påverkan, 4. inga andra fel eller avvikelser har uppstått, 5. trycksatta anordningar, ventiler och nödstopp är korrekt märkta, och 6. eventuell föreskriven kontroll enligt 3 kap., 5 kap. eller sådan kontroll som avses i 1 kap. 4 § 1–2 har utförts.

text: Demontering, montering och isärtagning av trycksatta anordningar

text: Innan en trycksatt anordning monteras till annan anordning, demonteras eller tas isär ska den göras trycklös och tömmas på ett säkert sätt. En rörledning får dock monteras eller infogas på en annan trycksatt anordning som är trycksatt om det finns riskbedömda rutiner för hur monteringen ska utföras säkert. Sådana rutiner ska minst beskriva 1. den metod som monteringen utförs enligt, 2. vilka fysiska personer som får utföra monteringen, 3. hur en kontrollplan ska upprättas vid varje enskild montering, och 4. hur stort riskområde som riskbedömningen visar att monteringen ger upphov till och hur detta område ska avgränsas så att endast de som utför monteringen kan röra sig inom riskområdet.

text: 3 kap. Användning av gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater

text: Förvaring av gasflaskor och flaskor för andningsapparater

text: Gasflaskor och flaskor för andningsapparater som är trycksatta ska förvaras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Varningsskylt ska finnas uppsatt på eller i anslutning till dörren eller entrén till den lokal, annat utrymme, område eller inhägnad där sådana anordningar förvaras. Inne i lokalen, utrymmet, området eller inhägnaden ska det finnas ytterligare en varningsskylt vid anordningarnas uppställningsplats om anordningarna inte är väl synliga. Varningsskylten ska förutom faropiktogrammet för gas under tryck enligt förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: även ha tilläggstexten ”Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara”. Krav på skylten enligt första och andra stycket gäller inte där det förvaras enstaka gasflaskor som innehåller koldioxid och som används för att kolsyra drycker om dessa gasflaskor har en säkerhetsutrstning som skyddar gasflaskan mot brandfara. (

text: AFS 2019:1

text: Allmänna råd: För att bedöma om utrymmen är ”väl ventilerade” bör arbetsgivaren ta hänsyn till gasflaskornas innehåll så att riskerna vid eventuellt utläckande gas minimeras. Vid bedömningen bör arbetsgivaren beakta på vilket sätt gasflaskorna skyddas mot sådan onormal uppvärmning som kan ge upphov till utsläpp av gas. Exempel på ”annat utrymme” är förvar i väderskydd, under presenning och i en särskilt inredd servicebil.

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 av den 16 december 2008

text: om klassificering av ämnen och blandningar, ändringar och upphävande av direktiven

text: och

text: samt ändring av förordning

text: (EG) nr 1907/2006

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008

text: (EGT L 353, 31.12.2008, s. 1–1355, Celex 308R1272).

text: AFS 2017:3

text: En gasflaska får bara vara trycksatt om den är placerad så att den skyddas från att oavsiktligt tippas omkull. Skyddet får inte hindra att gasflaskan går att avlägsna vid brand. I lokaler eller andra utrymmen där arbete utförs får endast finnas det antal trycksatta gasflaskor som behövs för arbetets utförande.

text: Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för sådana nödsituationer där gasflaskor, som innehåller en gas som klassificerats som instabil enligt förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: , har utsatts för sådan påverkan att de riskerar att sprängas.

text: Fyllning

text: Innan man börjar fylla en gasflaska, bärbar brandsläckare eller flaska för andningsapparatur ska man säkerställa att eventuell slang är säkert fastsatt. Under fyllning ska arbetet övervakas så att det går snabbt att vidta åtgärder vid läckage eller överfyllning.

text: Villkor för fyllning

text: Följande anordningar får bara fyllas om de genomgått återkommande kontroll enligt de intervall som anges i 6– 7 §§: 1. flaskor för andningsapparater, 2. gasflaskor, 3. bärbara brandsläckare där koldioxid är släckmedel.

text: AFS 2019:1

text: Återkommande kontroll

text: Gasflaskor ska genomgå återkommande kontroll i den ordning, på det sätt och inom de intervall som anges i föreskrifter om kontroll som meddelats med stöd av förordningen (

text: ) om transport av farligt gods. För flaskor för andningsapparatur gäller motsvarande krav som i

text: första stycket

text: men längsta intervall mellan kontrollerna får inte överstiga 5 år för att de ska få användas.

text: En bärbar brandsläckare där koldioxid är släckmedel får som längst användas i tio år utan att ha genomgått återkommande kontroll av att den fortfarande är säker att använda. Vid återkommande kontroll ska kontrollorganet genomföra en 1. in- och utvändig undersökning i den omfattning som krävs för att kunna bedöma om slitage, skador eller andra omständigheter medför att det inte längre är säkert att använda brandsläckaren, 2. tryckprovning vid det tryck som anges på den bärbara brandsläckaren, och 3. kontroll av eventuell säkerhetsutrustnings funktion. (

text: AFS 2019:1

text: Allmänna råd: Beroende på förutsättningarna kan ”den omfattning som krävs” innebära visuell bedömning, oförstörande provning, ett inspektionsprogram, mätningar eller andra dokumenterade iakttagelser från användningen. Vid återkommande kontroll kan ISO/CEN-standarder tjäna som vägledning för vad som ska utföras vid kontrollen.

text: Om en flaska för andningsapparatur eller bärbar brandsläckare uppfyller kraven i 6 § respektive 7 § ska kontrollorganet göra en markering på flaskan för andningsapparaturen eller den bärbara brandsläckaren som anger 1. nationalitetsbokstav (bokstäver) för det land som godkänt kontrollorganet som genomfört den återkommande kontrollen, 2. det registrerade märket för kontrollorganet, och 3. datum för återkommande kontroll, angivet med år (två siffror), följt av månad (två siffror) skilda åt med ett snedstreck (”/”). För att ange året får även fyra siffror användas.

text: AFS 2017:3

text: 4 kap. Trycksatta anordningar i klass A och B

text: Indelning av trycksatta anordningar

text: För att en trycksatt anordning ska omfattas av särskilda krav på – dokumentation och övervakning enligt 14–22 §§, – kontroll enligt 5 kap. och – krav på övervakning av pannor enligt 6 kap. krävs att den uppfyller förutsättningarna för att delas in i klass A eller B enligt 7–13 §§. Avgränsningslinjerna i tabellerna i 7–13 §§ anger den övre gränsen för varje klass alternativt för att anordningen inte ska tillhöra någon klass.

text: AFS 2017:3

text: Innehållets fysikaliska och kemiska egenskaper

text: Vid tillämpning av tabellerna i 7–13 §§ är den fluid som den trycksatta anordningen är avsedd att innehålla en vätska enligt definitionen av vätska i bilaga 1 del 1 i förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: . Även om fluiden är en vätska enligt första stycket så ska tabellerna tillämpas som om den vore en gas så länge som den högsta temperaturen som angivits enligt 6 § överstiger kokpunkten med mer än 10 °C vid ett normalt atmosfärstryck om 1,013 bar. Undantaget i andra stycket gäller inte om arbetsgivaren kan visa att fluiden har ett ångtryck vid högsta temperatur enligt 6 § som är högst 0,5 bar över det normala atmosfärstrycket. Om den fluid som den trycksatta anordningen är avsedd att innehålla inte är en vätska enligt första och tredje stycket är den en gas vid tillämpning av tabellerna. Även kondenserad gas, under tryck löst gas och ångor är gaser vid tilllämpning av tabellerna.

text: Indelning efter innehållets farliga egenskaper

text: För indelning av anordningar enligt 1 § grupperas de fluider som anordningen ska innehålla in i två grupper. Grupp 1a består av: • Ämnen och blandningar, så som de definieras i artikel

text: och

text: i förordning (EG) nr 1272/2008, som klassificeras som farliga i enlighet med följande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara enligt delarna 2 och 3 i bilaga I till den förordningen: Instabila explosiva ämnen, blandningar och föremål eller explosiva ämnen, blandningar och föremål i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5. Brandfarliga gaser, kategori 1 och 2. ° Oxiderande gaser, kategori 1.

text: ° Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2. ° Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2. ° Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A–F. ° Pyrofora vätskor, kategori 1. ° Pyrofora fasta ämnen, kategori 1. ° Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 och 3. ° Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3. ° Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 och 3. ° Organiska peroxider, typ A–F. ° Akut oral toxicitet, kategori 1 och 2. ° Akut dermal toxicitet, kategori 1 och 2. ° Akut inhalationstoxicitet, kategori 1, 2 och 3. ° Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: kategori 1. ° Specifik organtoxicitet – upprepad exponering kategori 1. ° Frätande eller irriterande på huden, kategori 1A. ° Mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B. ° Cancerogenitet, kategori 1A och 1B. ° Reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B. •Olja som används vid en temperatur över 110 ºC. •Ämnen och blandningar vars flampunkt är lägre än den temperatur som bestämts enligt 6 §. •Kemiska ämnen och blandningar med kompletterande märkningskrav EUH001, EUH006, EUH018, EUH019 eller EUH044 enligt förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: . Grupp 2a omfattar övriga fluider som inte ingår i grupp 1a.

text: Trycksatta anordningar som kommer att innehålla flera fluider

text: Om en arbetsgivare avser att använda en trycksatt anordning med mer än en fluid ska det vid tillämpning av tabellerna i 7–13 §§ betraktas som att anordningen helt fylls med den fluid som medför de mest omfattande kraven.

text: Trycksatta anordningar med flera utrymmen

text: När en trycksatt anordning har flera utrymmen ska den vid tillämpning av tabellerna i 7–13 §§ i sin helhet klassas utifrån det av utrymmena som medför de mest omfattande kraven. När ett tryckkärl består av en uppvärmd trycksatt mantel som omger ett utrymme för beskickning ska volymen som används vid indelning av anordningar i tabellerna till 9–10 §§ vara den sammanlagda volymen av manteln och utrymmet som beskickas.

text: AFS 2017:3

text: Allmänna råd: Exempel på en anordning som har flera rum är värmeväxlare. Exempel på anordningar som avses i sista stycket är kokgrytor och steriliseringsapparater.

text: Trycket, p, och temperaturen, t, som ska användas för att dela in i klass A eller B

text: Om ett kontrollorgan gjort en bedömning enligt 5 kap. 1 § andra stycket ska de av kontrollorganet angivna högsta eller lägsta tryck i bar eller temperatur i °C användas för indelning av anordningen i klass A eller B i tabellerna i 7– 13 §§. Om det inte finns en bedömning enligt 5 kap. 1 § ska det tryck i bar och temperatur i °C som används vara den tryckrespektive temperaturnivå vid vilken säkerhetsutrustningen aktiveras. Om det saknas säkerhetsutrustning ska det tryck och temperatur som tillverkaren märkt anordningen med eller angett i bruksanvisningen användas.

text: Indelning av tryckkärl

text: Pannor delas in i klasser enligt tabellen nedan. Tabellen visar hur stor pannans märkeffekt kan vara vid ett visst temperaturintervall innan den tillhör klass B respektive A. Så länge som ett kontrollorgan inte gjort någon märkning gäller den effekt som tillverkaren märkt pannan med.

text: Temperatur, t Klasser

text: t > 110 ˚C A 65 °C < t ≤ 110 ˚C B 5 100

text: Märkeffekt i kilowatt, kW

text: För pannor av genomströmningstyp där slingans volym är högst 25 liter, exempelvis högtrycksaggregat, är tabellen inte tillämplig. Sådana pannor tillhör aldrig klass A eller B.

text: Vattenvärmare indelas i klasser enligt tabellen nedan. Tabellen visar hur stor volym i liter som vattenvärmaren får rymma innan den tillhör klass B respektive A.

text: Temperatur, t Klasser

text: 65 ˚C < t ≤ 110 ˚C B A 500 2000

text: Volym i liter

text: Tabellen nedan visar hur många barliter ett tryckkärl får vara avsett att användas med innan det faller inom klass B respektive A. Tabellen gäller kärl som inte är pannor och som – värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning, och – är avsedda för produktion av vattenånga eller vatten med en temperatur som högre än 110 ºC.

text: Volym i liter, Tryck i bar, Klasser V p

text: V>2 0,5 < p ≤ 32 B A p > 32 A 50 64 200

text: Trycket gånger volymen i barliter

text: Allmänna råd: Exempel på tryckkärl som omfattas av 9 § är kokgrytor, autoklaver och impregneringskärl med inbyggd värmning t.ex. en värmepatron.

text: AFS 2017:3

text: Tryckkärl som inte omfattas av 7–9 §§ indelas i klasser enligt tabellen nedan. Tabellen visar hur många barliter ett tryckkärl får vara avsett att användas med innan det faller inom klass B respektive A

text: Innehåll Volym i Tryck i Klasser liter, V bar, p

text: 1a V > 1 p > 0,5 B A 0,1 < V ≤ 1 p > 200 A

text: s

text: Ga 2a V > 1 p > 0,5 B A

text: 0,1 < V ≤ 1 p > 1000 A

text: 1a V > 1 p > 10 B A 0,5 < p ≤ 10 B

text: ka ts

text: 0,1 < V ≤ 1 p > 500 B

text: Vä

text: 2a V > 10 p > 500 B

text: 50 200 1000 2000 10000

text: Tryck gånger volym i barliter

text: Kärl som är avsedda att innehålla en gas som tillhör grupp 1a vilken även är en instabil gas enligt förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: ska tillhöra klass A även om de vid tillämpning av tabellen skulle tillhöra klass B. Vid bestämning av tryckkärlets klass enligt tabellen ska trycket, p, sättas lika med 1 om luft i ett tryckkärl trycksätts genom att vatten pumpas till ett från början trycklöst kärl. Följande tryckkärl som skulle tillhöra klass B vid tillämpning av tabellen ska ändå inte tillhöra någon klass: 1. Tryckkärl i kyl- eller värmepumpsanläggningar vars innehåll är en gas som tillhör grupp 2 a. 2. Tryckkärl för luft och kvävgas. Tabellen ska inte tillämpas på tryckkärl som ska innehålla en vätska som hör till grupp 2a vid en temperatur, t, som är 65 °C eller lägre. Sådana tryckkärl tillhör varken klass A eller B.

text: Allmänna råd: Exempel på tryckkärl för luft och kvävgas är hydroforer, expansionskärl och hydraulackumulatorer.

text: AFS 2017:3

text: Indelning av rörledningar

text: Rörledningar delas in i klasser utifrån produkten av trycket, p, och rörledningens nominella diameter, DN. Tabellen nedan visar hur stor produkten får vara innan rörledningen faller inom klass B respektive A. Rörledningar med skiftande diameter ska tillhöra den klass som den största diametern medför. Om den nominella diametern inte går att bestämma ska rörledningens innerdiameter användas. Om rörledningens tvärsnitt inte är cirkulärt ska den innerdiameter användas som motsvarar en cirkel med samma area som tvärsnittet. Rörledningar som är grenledningar och har en mindre diameter, DN, än sin huvudrörledning ska tillhöra samma klass som huvudrörledningen fram till och med den första avstängningsventilen räknat från anslutningspunkten mot huvudrörledningen.

text: Innehåll Nominell Trycket i Klasser diameter i mm, bar, p DN

text: 1a 25 < DN ≤ 100 B A

text: s DN > 100 A p > 0,5

text: Ga

text: 2a 100 < DN ≤ 250 B

text: DN > 250 B A 1a DN > 25 0,5 <p ≤ 10 B

text: ka ts

text: p > 10 A

text: Vä

text: 2a DN > 200 p > 10 B 12,5 1000 2000 3500 5000

text: Trycket gånger nominelldiameter

text: Rörledningar som är avsedda att innehålla en gas som tillhör grupp 1a vilken även är en instabil gas enligt förordning

text: (EG) nr 1272/2008

text: ska tillhöra klass A även om de vid tillämpning av tabellen skulle tillhöra klass B. Rörledningar som ska innehålla en gas som tillhör grupp 2a vid en temperatur högre än 350 °C ska tillhöra klass A även om de vid tillämpning av tabellen skulle tillhöra klass B. Tabellen ska inte tillämpas på rörledningar som ska innehålla en vätska som hör till grupp 2a vid en temperatur, t, som är 65 °C eller lägre. Sådana rörledningar tillhör varken klass A eller B.

text: Indelning av cisterner

text: Tabellen nedan visar hur stor volym i liter en cistern får rymma innan den faller inom klass B respektive A.

text: Klasser Innehåll

text: 1a B A 2a och t > 65 ˚C B

text: 5000 10000 50000

text: Volymen i liter

text: Indelning av vakuumkärl

text: Tabellen nedan visar hur stor volym i liter ett vakuumkärl får rymma innan det faller inom klass B respektive A.

text: Innehåll Klasser

text: 1a B A 2a och t > 65 ˚C B A

text: 1000 5000 50000 500000

text: Volymen i liter

text: AFS 2017:3

text: Samordning av vissa arbeten på trycksatta anordningar i klass A eller B

text: Arbetsgivaren ska tilldela en fysisk person arbetsuppgiften att planera och samordna arbeten när trycksatta anordningar i klass A eller B monteras, installeras, demonteras, rengörs, får service och underhåll, samt kontrolleras. Denna person ska se till att det upprättas en skriftlig instruktion för arbetet enligt bilaga B, kapitel B 2.1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2006:4

text: ) om användning av arbetsutrustning.

text: Förteckning över trycksatta anordningar i klass A eller B

text: Arbetsgivaren ska se till att det förs en förteckning över alla trycksatta anordningar i klass A och B som finns på de arbetsställen som arbetsgivaren råder över.

text: Övervakning av behållare i klass A och B

text: Behållare i klass A och B ska ständigt övervakas. Ständig övervakning innebär att operatören omedelbart kan nå behållaren och utan svårighet avgöra om det fortfarande är säkert att låta anordningen vara trycksatt samt vid avvikelser vidta nödvändiga åtgärder i tid. Om arbetsgivaren genom dokumentationen av riskbedömningen enligt 2 kap. 1 § kan visa att det är säkert att övervaka behållaren med ett visst tidsintervall behöver den inte övervakas i enlighet med första stycket. Om det finns ett säkerhetsrelaterat larm ska det även framgå av dokumentationen 1. på vilket sätt operatörer uppmärksammas på sådana larm från behållaren, och 2. vilken inställelsetid som gäller vid säkerhetsrelaterade larm från behållaren. Om flera behållare har sammanfogats och fungerar tillsammans för ett särskilt ändamål kan en gemensam bedömning enligt andra stycket göras för dessa behållare. För vissa anordningar, som är pannor, finns särskilda regler för övervakning i 6 kap.

text: Allmänna råd: Vid ständig övervakning befinner sig operatören i normalfallet på plats vid behållaren.

text: Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A eller B

text: En arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A eller B vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning. Av rutinerna enligt första stycket ska det framgå hur arbetsgivaren säkerställer att kraven i 2 kap. 6 § 1–6 följs. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid behov revidera rutinerna för fort-löpande tillsyn. Arbetsgivaren ska ge en fysisk person uppgiften att se till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras enligt den upprättade rutinen. Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning vara trycksatt i strid med första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften är 100 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 100 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 10 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 180 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

text: Arbetsgivaren ska till stöd för den fortlöpande tillsynen se till att det förs en journal som visar den återstående livslängden för trycksatta anordningar i klass A eller B som har en begränsad livslängd. Om de delar som en anordning består av har olika livslängd ska journalen beskriva de olika delarna separat. En anordning som undantas från krav på revisionskontroll i 1 kap. 4 § och för vilken det av journalen följer att livslängden enligt bruksanvisningen har uppnåtts, får fortsättningsvis bara vara trycksatt om arbetsgivaren genomfört en analys som visar att anordningen har en förlängd livslängd och dokumenterat analysen i journalen.

text: Allmänna råd: Exempel på information som tillverkaren ofta lämnar i bruksanvisningen angående en anordnings livslängd är – för krypning: antalet driftstimmar vid specificerade temperaturer, – för utmattning: antalet cykler vid specificerade trycknivåer, eller – för allmän korrosion: väggtjocklek.

text: AFS 2017:3

text: Åtgärder som vidtas på grund av att en trycksatt anordning i klass A eller B skadats eller på annat sätt försämrats ska dokumenteras i en avvikelserapport. Avvikelserapporten ska beskriva 1. skadan eller försämringen, 2. genom vilken iakttagelse skadan eller försämringen har upptäckts, 3. datum för iakttagelsen, 4. vilken åtgärd som behövs, 5. orsaken till det som iakttagits, om den inte är uppenbar, och 6. datum då åtgärd vidtogs. Av avvikelserapporten ska det framgå vem som har gjort rapporten.

text: Sammanfogning, reparation eller ändring av trycksatta anordningar i klass A eller B

text: Den som utför eller låter utföra en väsentlig reparation eller ändring av en trycksatt anordning i klass A eller B, eller installerar en sådan anordning genom sammanfogning till annan trycksatt anordning, ska se till att det upprättas en dokumentation enligt 21 § för åtgärden. Första stycket gäller inte reparation, ändring eller installation som utförs som ett led i tillverkningen enligt de väsentliga säkerhetskraven i ett av Europeiska unionens produktdirektiv.

text: Dokumentationen ska omfatta 1. konstruktions- och tillverkningsritningar samt flödesschema för åtgärden tillsammans med de beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningarna och flödesschemat, 2. de metoder som använts för att utföra förband som gör att anordningarna bara går att ta isär med förstörande metoder, 3. den skriftligt upprättade riskbedömningen enligt 2 kap. 1 § som visar att arbetsgivaren beaktat alla de för säkerheten relevanta avvikelser och händelser som rimligen går att förutse som en följd av åtgärden, 4. beräkningar som visar att säkerhetsutrustning som valts är tillräcklig, och 5. eventuella konstruktionsberäkningar för åtgärden. Dokumentation av åtgärden ska, i förekommande fall, visa att 1. sådana förband som gör att anordningarna bara går att ta isär med förstörande metoder utförs på samma sätt som om förbandet utförts vid tillverkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2016:1

text: ) om tryckbärande anordningar bilaga 1, punkt 3.1.2 om permanenta förband, 2. personalen som utför förband enligt punkt 1 eller den oförstörande provningen av förbandet är kvalificerad eller godkänd för att utföra motsvarande åtgärder enligt

text: AFS 2016:1

text: bilaga 1, punkt 3.1.2 eller 3.1.3, 3. eventuell värmebehandling utförs på samma sätt som om värmebehandlingen hade utförts vid tillverkning enligt

text: AFS 2016:1

text: bilaga 1, punkt 3.1.4 och att värmebehandlingen utförs vid ett lämpligt skede av åtgärden i de fall som materialets egenskaper kan påverkas i sådan utsträckning att det påverkar anordningens säkerhet, 4. tryckkontroll utförs efter åtgärden, 5. det finns nödvändig säkerhetsutrustning som fungerar, och 6. eventuella instruktioner i bruksanvisningen för åtgärden har följts såvida inte instruktionerna avviker från 1–5.

text: Allmänna råd: Vid sammanfogningar, reparationer och ändringar kan relevanta ISO/CEN-standarder och IEC/CENELEC-standarder fungera som vägledning.

text: Den dokumentation som upprättas för åtgärden enligt 21 § ska i huvudsak visa överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskrav som skulle gälla enligt de Europeiska unionens produktdirektiv eller enligt motsvarande regler för konstruktion och tillverkning om anordningen hade satts på marknaden eller tagits i bruk vid den tidpunkt då åtgärden utfördes. Om det inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa dessa säkerhetskrav ska det tydligt framgå av dokumentationen vilka tekniska lösningar som istället vidtas för att anordningen ska vara säker att trycksätta efter åtgärden.

text: Allmänna råd: Exempel på när ”motsvarande regler” finns är när anordning inte tillverkats och konstruerats enligt väsentligt säkerhetskrav i något av Europeiska unionens produktdirektiv vid tidpunkten för åtgärden.

text: 5 kap. Kontroll

text: Villkor för trycksättning

text: En trycksatt anordning i klass A eller B får bara vara trycksatt under en sådan tidsperiod för vilken ett kontrollorgan vid en kontroll har bedömt att anordningen uppfyller kraven i detta kapitel. Anordningen får inte användas trycksatt på ett sätt eller under sådana förhållanden som avviker från ett kontrollorgans bedömning av högsta eller lägsta tryck i bar respektive temperatur i °C.

text: AFS 2017:3

text: Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte trycksättning som behövs för tryckkontroll, provdrift, intrimning eller liknande som kontrollorganet bedömt är nödvändig för att kunna utföra en kontroll.

text: Den som trycksätter en trycksatt anordning eller underlåter att göra en trycksatt anordning trycklös i strid med 1 § första eller andra stycket ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Avgiften ska bestämmas enligt tabellen nedan. Den lägsta avgiften är 15 000 kronor och den högsta är 300 000 kronor. En arbetsgivare som trycksätter flera trycksatta anordningar i strid med 1 § första och andra stycket ska maximalt betala 600 000 kronor.

text: Typ av anordning Avgift i kronor

text: Pannor med märkeffekt – 100 kW eller lägre 15 000 – över 100 kW men högst 2 000 kW 30 000 – över 2 000 kW men högst 5 000 kW 75 000 – över 5 000 kW men högst 120 000 kW 150 000 – över 120 000 kW 300 000 Övriga trycksatta anordningar – Klass A utom behållare för luft och kvävgas 30 000 – Klass B och behållare för luft och kvävgas 15 000

text: Första kontroll

text: Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången eller om de har varit stationära och ska trycksättas efter det att de bytt placering. Vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad. Kontrollen av att anordningen är lämplig för sitt ändamål ska alltid omfatta en bedömning av att anordningen inte uppenbarligen är placerad i strid med 2 kap. 2 och 3 §§. Om en arbetsgivare installerat eller låtit installera en trycksatt anordning i klass A eller B genom sammanfogning med minst en annan trycksatt anordning, ska kontrollorganet dessutom innan trycksättning bedöma om 4 kap. 20– 22 §§ i dessa föreskrifter är uppfyllda. Om en arbetgivare kan visa att en trycksatt anordnings sammanfogning med annan trycksatt anordning omfattats av en försäkran om överensstämmelse enligt ett av Europeiska unionens produktdirektiv ska kontrollorganet inte göra någon bedömning enligt tredje stycket. (

text: AFS 2019:1

text: Allmänna råd: För att göra bedömningen enligt första och andra stycket är det ofta nödvändigt att kontrollorganet får möjlighet att undersöka anordningen innan installationen utförs. Vid bedömning av utförd installation kan ISO/CEN- eller IEC/CENELEC-standarder ge vägledning.

text: Återkommande kontroll

text: Trycksatta anordningar i klass A och B ska genomgå återkommande kontroll enligt bilaga 1. Förfallomånad är den kalendermånad då intervallet för nästa återkommande kontroll löper ut. Förfallomånaden bestämmer kontrollorganet vid varje kontrolltillfälle utifrån villkoren i bilaga 1. För trycksatta anordningar i klass B utförs återkommande kontroll i form av driftprov. För trycksatta anordningar i klass A utförs återkommande kontroll i form av driftprov eller driftprov i kombination med in- och utvändig undersökning. När driftprov sker i kombination med in- och utvändig undersökning ska driftprovet utföras sist, såvida inte kontrollorganet bedömt att det är minst lika säkert att genomföra hela eller delar av driftprovet före den in- och utvändiga undersökningen. (

text: AFS 2019:1

text: AFS 2017:3

text: Undantag från driftprov

text: Även om de tillhör klass A eller B är följande två typer av trycksatta anordningar undantagna krav på driftprov: 1. Rörledningar som tillhör klass A eller B är undantagna driftprov om de innehåller vatten vid en temperatur av högst 120 °C och säkerhetsutrustningen som skyddar rörledningen är placerad på annan trycksatt anordning. 2. Cistern som inte behöver säkerhetsutrustning.

text: Undantag från in- och utvändig undersökning

text: Även om de tillhör klass A är följande sex typer av trycksatta anordningar undantagna krav på in- och utvändig undersökning: 1. Värmeväxlare i undercentral i fjärrvärmesystem där temperaturen inte överstiger 120 °C. 2. Behållare som är vakuumisolerade och innehåller kondenserad koldioxid. 3. Behållare för djupkyld kondenserad gas, vars kokpunkt vid ett normalt atmosfärstryck om 1,013 bar är under –153 ºC. 4. Behållare och rörledning i hydrauloljesystem om materialet i dess tryckbärande delar är sådant att det erfarenhetsmässigt inte är stor risk för sprickbildning. 5. Behållare i kyl- eller värmepumpanläggning för köldmedium som inte är korrosivt i förhållande till det trycksatta materialet. 6. Rörledningar som innehåller vatten med en temperatur av högst 120 °C och är förlagda på ett skyddat sätt.

text: Allmänna råd: Exempel på när en rörledning kan vara förlagd ”på ett skyddat sätt” är om den är – nedgrävd i mark så att läckage inte utgör en risk, – förlagd i kulvert eller särskild ledningstunnel dit ingen har tillträde då den är trycksatt, eller – dubbelmantlad. Exempel på behållare i hydrauloljesystem som inte omfattas av i undantaget i punkt 4 eftersom ”materialet i dess tryckbärande delar är sådant att det erfarenhetsmässigt är stor risk för sprickbildning” är tryckoljeklockor i vattenkraftverk.

text: Program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick

text: Om en arbetsgivare tillämpar ett program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick som bedömts av ett kontrollorgan i enlighet med 8–15 §§ får förfallomånaden för nästkommande kontroll med in- och utvändig undersökning bedömas utan tillämpning av bilaga 1. En förutsättning för programmets tillämpning är att ett kontrollorgan har bedömt att programmet ger minst samma säkerhet som om bilaga 1 tillämpats. Programmet ska omfatta en sammanfogad grupp av trycksatta anordningar och dessa anordningar ska användas med samma tryck, temperatur, fluid och andra driftsbetingelser. Programmet kan dock upprättas för enstaka anordningar i en sammanfogad grupp om arbetsgivaren bedömer att avställning av anordningen för in- och utvändig undersökning medför synnerliga olägenheter.

text: Innan ett program enligt 7 § upprättas ska de trycksatta anordningar i klass A och B som ingår i programmet åtminstone ha genomgått en in- och utvändig undersökning enligt 4 §. En anordning kan dock omfattas av ett program utan att en invändig undersökning enligt första stycket är genomförd om arbetsgivaren bedömer att sådan undersökning av anordningen medför synnerliga olägenheter. Dessutom ska det antingen finnas en bedömning av ett kontrollorgan att – det finns metoder som vid specificerade driftbetingelser ger samma säkerhet som att utföra in- och utvändig undersökning enligt 4 §, eller – det är bevisat att anordningens innehåll inte är skadligt för det material som den är tillverkad av och att ingen annan skademekanism rimligen är förutsebar.

text: Allmänna råd: De metoder som avses i bestämmelsens andra stycke är huvudsakligen sådana som 1. är baserade på standardiserade förfaranden som åberopas i erkända produktstandarder, eller liknande regler för kontroll av aktuella anordningstyper och för vilka det ställs likartade kvalitetskrav eller, 2. har använts under lång tid, med dokumenterad erfarenhet av deras detekterings- och diskrimineringsförmåga, och som har en praktisk tillämpning som är preciserad i tekniska instruktioner eller provningsprocedurer vilka innehåller nödvändiga kalibrerings- och handhavandebeskrivningar samt tillhörande metod- och teknikbaserade acceptansstandarder.

text: Allmänna råd till 7–8 §§: Exempel på trycksatta anordningar där invändig undersökning ofta kan medföra ”synnerliga olägenheter” är processugnar, högtrycksreaktorer, stora behållare för kondenserade gaser såsom eten och ammoniak som lagras nära kokpunkten och anordningar som är så kallade coldboxanläggningar.

text: AFS 2017:3

text: Programmet enligt 7 § ska tas fram skriftligt av arbetsgivaren. Dokumentet ska identifiera de trycksatta anordningar som omfattas av programmet och innehålla uppgifter om 1. de driftsförutsättningar som programmet baserats på, 2. erfarenheter från användning, 3. bedömningar och provrapporter från tidigare kontroller, 4. intervall för kontrollorganets återkommande kontroll av de trycksatta anordningar som omfattas av programmet, 5. den utökade riskbedömning avseende skicket hos anordningen eller gruppen av anordningar som tagits fram i enlighet med 2 kap. 1 §, och 6. uppgifter om de metoder som programmet förutsätter och kraven på de personer som utför den tillsyn som anges i programmet. Den utökade riskbedömning som avses i 5 ska omfatta analyser av konsekvenser och skademekanismer som gör det möjligt att avgöra intervall utan att tillämpa bilaga 1. Det ska också framgå hur programmet ökar omfattningen av den fortlöpande tillsynen i förhållande till vad som skulle ha motiverats om återkommande kontroll istället utförts enligt intervallen i bilaga 1.

text: Allmänna råd: Standarder som utfärdats av ISO/CEN eller andra internationella branschstandarder för riskinformerad in- och utvändig undersökning bör beaktas vid utformningen av ett program för trycksatta anordningars skick. Exempel på sådana ”skademekanismer” som avses i andra stycket är korrosion, erosion, krypning och utmattning.

text: Ett program enligt 7 § ska kontinuerligt utvecklas utifrån det som framkommer vid användningen, den fortlöpande tillsynen och kontrollerna. Arbetsgivaren ska undersöka och vid behov revidera programmet när 1. revisionskontroll eller första kontroll har utförts, 2. programmet inte längre är aktuellt på grund av nya kunskaper om liknande anordningar, eller 3. uppgifterna i 9 § första stycket 1–6 har ändrats. Efter en revidering enligt andra stycket eller när sex år gått sedan den senaste bedömningen enligt 7 § första stycket gjordes ska kontrollorganet göra en bedömning av om programmet fortfarande ger samma säkerhet som om in- och utvändig undersökning hade utförts i enlighet med bilaga 1.

text: Ett kontrollorgan som bedömt att en arbetsgivares program enligt 7 § första stycket ger samma säkerhet som om in- och utvändig undersökning hade utförts enligt bilaga 1, ska besöka arbetsgivaren två gånger per år för att försäkra sig om att arbetsgivaren upprätthåller och tillämpar programmet. Efter varje besök ska kontrollorganet lämna en rapport till arbetsgivaren som visar att förutsättningarna som låg till grund för den föregående bedömningen av programmet fortfarande är uppfyllda.

text: Kontrollorganet kan göra oanmälda besök hos arbetsgivaren utöver besöken i 11 §. Nödvändigheten av dessa besök och deras frekvens ska följa ett besökskontrollsystem som handhas av kontrollorganet. Vid utformningen av besökskontrollsystemtet ska kontrollorganet särskilt ta hänsyn till följande faktorer: 1. Resultaten av tidigare kontroller enligt 7 § och 10 § tredje stycket samt resultaten av tidigare besök. 2. Behov av att följa upp åtgärder som föranletts av arbetsgivarens fortlöpande tillsyn enligt 9 § tredje stycket. 3. Om det finns speciella villkor som är knutna till programmet. 4. Betydelsefulla förändringar i arbetsgivarens organisation som kan påverka programmet. I samband med oanmälda besök får kontrollorganet vid behov utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att programmet fungerar tillfredsställande. Kontrollorganet ska lämna en rapport till arbetsgivaren och en provningsrapport om provning har utförts.

text: Om kontrollorganet inte bereds möjlighet att göra besök i enlighet med 11–12 §§ får anordningen inte vara trycksatt innan kontroll med in- och utvändig undersökning utförs i enlighet med bilaga 1. Kontrollorgan som inte bereds möjlighet att göra besök enligt 11–12 §§ ska meddela Arbetsmiljöverket detta.

text: Om ett kontrollorgan efter ett besök eller en kontroll, eller Arbetsmiljöverket efter tillsyn, bedömer att en arbetsgivares program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick inte längre ger samma säkerhet som om in- och utvändig undersökning hade utförts enligt bilaga 1 ska arbetsgivaren se till att återkommande kontroll med inoch utvändig undersökning enligt bilaga 1 utförs inom sex månader. Sedan ska intervallet för in- och utvändig undersökning bedömas utifrån kraven i bilaga 1.

text: Ett kontrollorgan som bedömt att ett program för trycksatta anordningars skick uppfyller 9–10 §§ ska lämna en rapport till arbetsgivaren samt för varje anordning som ingår i programmet utfärda ett intyg enligt 21 § där intervallet för nästkommande in- och utvändig undersökning anges.

text: AFS 2017:3

text: Kontrollorganet ska meddela Arbetsmiljöverket vilka anordningar som omfattas av program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick.

text: Revisionskontroll

text: Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en revisonskontroll när de 1. väsentligen har reparerats eller ändrats, 2. har utsatts för sådana risker att de kan ha skadats, 3. ska vara trycksatta med väsentligt ändrade driftsförhållanden, eller 4. ska vara trycksatta efter det att journalen i 4 kap. 18 § visar att det inte finns någon återstående livslängd. En revisionskontroll behöver inte utföras om ett kontrollorgan bedömer att omständigheterna i 1-3 har en obetydlig påverkan på anordningens hållfasthet. Om arbetsgivaren kan visa att en åtgärd enligt första stycket har utförts som ett led i tillverkningen enligt de väsentliga säkerhetskraven i något av Europeiska unionens produktdirektiv behöver ingen revisionskontroll utföras.

text: Allmänna råd: För att göra bedömningen enligt andra stycket är det ofta nödvändigt att kontrollorganet får möjlighet att undersöka anordningen innan åtgärden eller reparationen utförs. Exempel på sådant som kan vara en väsentlig reparation, eller ändring är byte av eller svetsarbete i tryckbärande delar eller annat utbyte av skadade tryckbärande delar där det nya materialet sammanfogas med den trycksatta anordningen. Exempel på ”sådana risker” som medför att en trycksatt anordning kan ha skadats är att den har stått avställd utan korrosionshindrande åtgärder, eller att den har utsatts för tryck- eller temperaturnivåer som avviker från de värden som avsetts av tillverkaren. Exempel på ”väsentligt ändrade driftförhållanden” är att innehållet ändras från en fluid som inte är korrosiv till en fluid som är korrosiv i förhållande till anordningens material, eller från en fluid som tillhör grupp 2 a till en som tillhör grupp 1 a.

text: Vid revisionskontroll ska kontrollorganet kontrollera om anordningen efter åtgärden fortfarande är lämplig för sitt ändamål och att dokumentationen av vidtagna åtgärder uppfyller ställda krav i 4 kap. 20–22 §§.

text: Allmänna råd: För att göra kontrollen är det ofta nödvändigt att kontrollorganet även innan arbetsgivarens åtgärder får möjlighet att undersöka anordningen.

text: Åtgärder efter kontroll

text: Efter en kontroll ska kontrollorganet bedöma om den kontrollerade anordningen uppfyller ställda krav i bestämmelserna som den har kontrollerats mot och i övrigt är säker att använda för det av arbetsgivaren avsedda ändamålet. För anordningar som uppfyller ställda krav ska kontrollorganet därefter bedöma högsta respektive lägsta tryck, i bar, och temperatur, i °C, med hänsyn till säkerheten vid den avsedda användningen. Kontrollorganet ska även bedöma en förfallomånad för nästa återkommande kontroll enligt 4 § eller 15 §.

text: Skyltar på kontrollerade behållare

text: För en behållare som kontrollorganet bedömt uppfyller ställda krav ska kontrollorganet utfärda en skylt eller uppdatera informationen på en existerande skylt. På skylten ska det finnas lättförståeliga och tydliga uppgifter om 1. anordningens identitet, 2. förfallomånad för nästa återkommande kontroll angiven med månad och år, 3. kontrollorganets märke, 4. högsta respektive lägsta tryck och temperatur som anordningen får trycksättas vid, och 5. markering att anordningen är kontrollerad och har bedömts uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

text: Allmänna råd: Uppgifterna om anordningens identitet är oftast anordningens tillverkningsnummer.

text: Arbetsgivaren ska se till att den senast utfärdade skylten finns fast anbringad på behållaren på en väl synlig plats. Skylten får även placeras på en samlad plats för flera behållare där det är möjligt att avgöra vilken behållare som hör till respektive skylt. Av förteckningen enligt 4 kap. 15 § ska det framgå vilka behållare som det inte anbringats en skylt på.

text: AFS 2017:3

text: Intyg efter kontroll

text: Efter en kontroll eller en bedömning enligt 15 § första stycket ska kontrollorganet utfärda ett intyg om att kontrollen gjorts med uppgift om datum för kontrollen, resultatet av kontrollen och förfallomånad enligt 18 §. Om kontrollorganet bedömt att en trycksatt anordning inte uppfyller kraven i 18 § första stycket ska det snarast sända intyget till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska då i sin tur informera andra yrkesmässiga verksamhetsutövare som använder den trycksatta anordningen.

text: Tidsperioden då återkommande kontroll ska utföras

text: Återkommande kontroll ska utföras inom en bestämd tidsperiod. Kontrollen får utföras tidigast sex månader före eller fem månader efter den tillämpliga förfallomånaden enligt 18 § andra stycket. Om intervallet fram till nästa återkommande kontroll är sex månader ska kontroll dock utföras innan förfallomånaden löpt ut. Arbetsgivaren kan begära att förfallomånaden ska infalla tidigare, vilket då blir den nya förfallomånaden. De år då såväl in- och utvändig undersökning som driftprov ska utföras ska förfallomånad för nästa kontroll markeras på skylten först när båda kontrollerna är utförda.

text: 6 kap. Övervakning av pannor

text: Villkor för driftsättning av pannor i klass A eller B (

text: AFS 2019:1

text: Pannor i klass A eller B får bara vara i drift under en sådan tidsperiod för vilken ett kontrollorgan efter kontroll bedömt att pannan har förutsättningar att användas säkert med den övervakning som arbetsgivaren avser att tillämpa. Bedömningen ska utföras av samma kontrollorgan som utför driftprovet enligt 5 kap. 4 §. Bedömningen ska utföras samtidigt som driftprovet. Kontrollorganet ska då bedöma vilken typ av övervakning som ska tillämpas och villkoren för övervakningen. Pannan får inte övervakas på annat sätt eller under andra villkor än det som fastställts av ett kontrollorgan. Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan provdrift, intrimning eller liknande som kontrollorganet har bedömt är nödvändig för att kunna utföra sin bedömning.

text: En panna i klass A eller B ska ständigt övervakas när den startas. Om pannan stoppats av en annan orsak än ett säkerhetsrelaterat larm får den dock återstartats med periodisk övervakning om pannvattnets temperatur överstiger 50 °C och det inte finns risk för att värme är ackumulerad i farlig mängd. Den som med ständig övervakning har använt en panna där värme kan ackumuleras i farlig mängd ska fortsätta övervaka pannan till dess restvärmen inte längre utgör en fara.

text: Arbetsgivare som använder eller låter använda en panna i strid med 1 eller 2 §§ ska betala en sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §. Om användningen av pannan är sanktionerad enligt 5 kap. 1 och 2 §§ ska ingen sanktionsavgift betalas för avvikelsen i förhållande till detta kapitel. Den lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta är 300 000 kronor. Avgiften ska bestämmas enligt tabellen nedan. En arbetsgivare som använder flera pannor i strid med 1 eller 2 §§ ska maximalt betala 600 000 kronor.

text: Typ av panna Avgift i kronor

text: Pannor med märkeffekt – 100 kW eller lägre 15 000 – över 100 kW men högst 2 000 kW 30 000 – över 2 000 kW men högst 5 000 kW 75 000 – över 5 000 kW men högst 120 000 kW 150 000 – över 120 000 kW 300 000

text: Arbetsgivaren ska se till att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av en panna i klass A eller B har bedömts överensstämma med kraven för pannoperatör i bilaga 2. Bedömningen ska vara utförd av ett certifieringsorgan. Om pannoperatören har sådana yrkeskvalifikationer som ska erkännas enligt

text: 11 §§

text: i lag (

text: ) om erkännande av yrkeskvalifikationer så behövs ingen bedömning av ett certifieringsorgan enligt första stycket. Arbetsgivaren ska dessutom se till att pannoperatören får de kompletterande kunskaper och färdigheter som drift av den specifika pannan kräver.

text: AFS 2017:3

text: Allmänna råd: Det är särskilt viktigt att pannoperatörerna har goda kunskaper om hur de ska agera på säkerhetsrelaterade larm från pannan och att de kan bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Exempel på sådana kunskaper och färdigheter som enligt tredje stycket kan krävas för driften av den specifika pannan är 1. den specifika pannans säkerhetssystem, 2. funktionen hos nedeldnings- och nödkylningssystem som är avsedda att starta vid bortfall av väsentliga funktioner, och 3. de åtgärder som enligt tillverkarens bruksanvisning bör eller ska vidtas vid säkerhetsrelaterade larm. Ett led i arbetsgivarens tillämpning av tredje stycket är ofta repetitions- och fortbildningskurser. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet.

text: En arbetsgivare som låter pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska dokumentera uppdraget. Dokumentet ska 1. identifiera den pannoperatör som har uppdraget, 2. upplysa om vilka uppgifter som ingår uppdraget, och 3. ange hur arbetsgivaren säkerställt att 4 § är uppfylld. På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvariga arbetsgivaren ha rutiner för att säkerställa att den som övervakar en panna har ett dokument enligt första stycket från sina respektive arbetsgivare. Arbetsgivaren ska en gång per kalenderår ge certifieringsorganet kopior av det dokumenterade uppdraget, som en bekräftelse av att pannoperatörerna övervakar pannor som motsvarar certifikatens kategori.

text: Allmänna råd: Exempel på uppgifter som dokumentet enligt punkt 2 kan upplysa om är typer av pannor och bränsleslag som personer ska övervaka. Andra uppgifter som dokumentet kan upplysa om är på vilket sätt samarbete med andra pannoperatörer ska ske inom ramen för utförandet av uppdraget till exempel vid jour. Uppdraget kan tidsbegränsas i dokumentet.

text: Ständig övervakning

text: Arbetsgivaren ska säkerställa att pannoperatörer vars uppdrag omfattar sådan övervakning som avses i 4 kap. 16 § första stycket har den ständiga övervakningen som huvuduppgift. Den som med ständig övervakning använder en panna ska säkerställa att tillräckligt många pannoperatörer är i tjänst för att utesluta att pannan lämnas utan övervakning när den är i drift.

text: Periodisk övervakning

text: En panna får bara övervakas periodiskt om den har utrustning som hindrar att förutbestämda värden för tryck, temperatur, flöde eller fluidnivå över- eller underskrids. För att medge periodisk övervakning ska kontrollorganet bedöma om pannan har nödvändig utrustning enligt första stycket samt om pannans inkoppling och de anordningar som är sammanfogade till pannan ger den säkerhet som krävs för att övervaka pannan periodiskt. Om en bedömning enligt andra stycket har utförts som ett led i tillverkningen enligt de väsentliga säkerhetskraven i något av Europeiska unionens produktdirektiv ska kontrollorganet inte göra någon egen bedömning utan lägga tillverkarens bedömning till grund för de övriga bedömningar som görs med stöd av detta kapitel.

text: Allmänna råd: Exempel på sådan ”inkoppling” som avses är tillgång på vatten till nödkylning och trycket hos kylvattnet.

text: Bedömning av övervakningsintervall vid periodisk övervakning

text: Kontrollorganet ska bedöma hur ofta pannan ska övervakas på plats enligt 9–11 §§.

text: Pannor i klass A eller B där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor där mer än 5 % av panneffekten tas ut i form av vattenånga, ska övervakas på plats så ofta som följer av tabellen nedan.

text: Märkeffekt i Grundintervall Tid mellan övervaknings- MW tillfällen

text: 0,5–1,5 1 gång/dygn Inte specificerat Större än 1,5 2 gånger/dygn Max 16 timmar

text: AFS 2017:3

text: Kontrollorganet kan medge ett längre intervall beroende på den säkerhetsutrustning som pannan utrustats med. De intervall som kan medges, förutom grundintervallen, är 24 eller 72 timmar.

text: Pannor i klass A som inte omfattas av 9 § ska övervakas på plats minst en gång per dygn. Kontrollorganet kan medge ett längre intervall beroende på den säkerhetsutrustning som pannan är utrustad med. Det längsta intervall som får medges är 72 timmar.

text: Allmänna råd till 6–10 §§: Vid kontrollorganets bedömning av utrustning enligt 6–10 §§ kan tekniskt relevanta ISO/CEN-standarder och IEC/CENELEC-standarder fungera som vägledning.

text: Bedömning av inställelsetid vid periodisk övervakning

text: Som villkor för periodisk övervakning ska kontrollorganet fastställa den längsta tillåtna inställelsetiden vid säkerhetsrelaterade larm från pannor i klass A eller B. Vid säkerhetsrelaterade larm från en panna där värme kan ackumuleras i farlig mängd får inställelsetiden fastställas till högst 30 minuter såvida inte pannan 1. har ett nödkylningssystem som kontrollerats i full omfattning och om resultatet av kontrollen visar att en annan inställelsetid kan godtas ur säkerhetssynpunkt, eller 2. är konstruerad så att ett nödkylningssystem inte behövs ur säkerhetssynpunkt, eller om temperaturen i pannan inte kan uppnå farligt värde vid bortfall av hjälpenergi eller annan driftstörning. För sådana pannor som uppfyller kraven i 1 eller 2 kan kontrollorganet fastställa en inställelsetid som maximalt får vara 90 minuter. Om pannoperatören befinner sig på så stort avstånd från pannan att denne riskerar att inte hinna inställa sig vid pannan inom den tid som kontrollorganet fastställt är förutsättningarna för periodisk övervakning inte uppfyllda.

text: AFS 2019:1

text: Allmänna råd till 6, 9 och 11 §§: Pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd är sådana pannor där bränsle eller värme finns ackumulerad i sådan mängd att det tar lång tid från det att pannan stängts av fram till dess att temperaturen i eldstaden eller dess murning inte innebär fara. Exempel på sådana pannor är sodapannor och rosterpannor som eldas med fasta bränslen.

text: Rutiner för övervakning

text: Arbetsgivaren ska ha dokumenterade rutiner som säkerställer att kraven i 2 och 4–11 §§ uppfylls. Rutinerna ska även beskriva hur kraven uppfylls.

text: Allmänna råd: Av de rutiner som upprättas bör det framgå på vilket sätt arbetsgivaren dokumenterar att operatörer befinner sig på plats vid pannan då den övervakas.

text: Kontrollorganet ska kontrollera att arbetsgivarens rutiner inte uppenbart strider mot kraven i 12 §.

text: Åtgärder efter bedömning

text: Efter en kontroll ska kontrollorganet bedöma om och hur pannan får övervakas.

text: Intyg

text: Efter bedömningen enligt detta kapitel ska kontrollorganet dokumentera sin bedömning på samma intyg som utfärdas enligt 5 kap. 21 § och överlämna det till arbetsgivaren. Om kontrollorganet bedömt att pannan kan övervakas periodiskt ska det av intyget framgå vilket övervakningsintervall och vilken inställelsetid som är förutsättningen för övervakningen. Om kontrollorganet bedömt att pannan inte kan övervakas periodiskt men att den kan användas säkert med ständig övervakning ska den bedömningen framgå av intyget. Om kontrollorganet bedömer att det inte ens finns förutsättningar för säker användning vid ständig övervakning så ska det av intyget framgå att pannan inte får vara i drift. Om intyget innebär att pannan inte får vara i drift ska en kopia överlämnas till Arbetsmiljöverket.

text: Bedömningens giltighetstid

text: Kontrollorganets bedömning enligt detta kapitel är giltig fram tills dess att nästa driftprov av pannan ska vara utfört enligt 5 kap. 4 §.

text: AFS 2017:3

text: 7 kap. Kontroll- och certifieringsorgan

text: Kontroll enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 7 § samt 5 och 6 kap. ska utföras av organ som ackrediterats för sådan kontroll enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: , eller den som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet. Certifiering enligt 6 kap. 4 § första stycket ska utföras av ett organ som ackrediterats för sådan certifiering enligt

text: (EEG) nr 339/93

text: , eller den som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet.

text: För att få utföra återkommande kontroll av bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur ska kontrollorganet vara ett kontrollorgan av typ A eller B. För att få utföra återkommande kontroll i form av in- och utvändig undersökning av rörledningar eller funktionskontroll av säkerhetsutrustning ska kontrollorganet vara ett kontrollorgan av typ A eller B. För övriga kontroller ska kontrollorganet vara ett kontrollorgan av typ A.

text: För att få utföra kontroller enligt 2 § tredje stycket ska kontrollorganet minst uppfylla kraven för att få utföra kontroller enligt bestämmelserna om första kontroll enligt 5 kap. 3 §, återkommande kontroll enligt 5 kap. 4 § och revisionskontroll enligt 5 kap. 16–17 §§. För att få utföra bedömningar för program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick enligt 5 kap. 7–15 §§ och för bedömning av ständig och periodisk övervakning av pannor enligt 6 kap. 2, 4–17 §§ krävs att kontrollorganet får utföra de kontroller som nämns i första stycket.

text: Bevarande av dokument

text: Kontrollorganet ska bevara dokumentation från återkommande kontroll till dess att ett år gått sedan nästa återkommande kontroll. Dokumentation från första kontroll och revisionskontroll ska bevaras i tio år.

text: Samarbete med föreskrivande myndighet

text: Ett kontroll- eller certifieringsorgan som inte är ackrediterat av Swedac och som avser att utföra kontroller eller certifiering enligt föreskrifterna ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Ackrediteringsbeviset eller motsvarande bevis som styrker kontroll- eller certifieringsorganets behörighet ska bifogas till anmälan. Efter det att Arbetsmiljöverket har bekräftat att anmälan gjorts enligt första stycket får kontroll- eller certifieringsorganet utföra kontroll eller certifiering. Kontroll- och certifieringsorgan som utför kontroll eller certifiering ska medverka vid samråd som Arbetsmiljöverket kallar till och vid dessa möten rapportera utfall av kontroll eller certifiering.

text: Om en arbetsgivare nekat ett kontrollorgan att slutföra ett påbörjat uppdrag att kontrollera en trycksatt anordning ska kontrollorganet meddela detta till Arbetsmiljöverket.

text: 8 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter

text: Bestämmelserna i 4 kap. 17 § utgör föreskrifter enligt

text: 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

text: . Bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 6 kap. 1–2 §§ utgör föreskrifter enligt

text: 4 kap.

text: och

text: 2 §§

text: arbetsmiljölagen (1977:1160)

text: . Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

text: 8 kap.

text: 10 §§

text: arbetsmiljölagen

text: . Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de grunder som anges 4 kap. 17 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 3 §.

text: Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2017. 2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2005:3

text: ) om besiktning av trycksatta anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2002:1

text: ) om användning av trycksatta anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2005:2

text: ) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2001:4

text: ) om gasflaskor. 3. Bestämmelserna om journal i 4 kap. 18 § börjar gälla två år efter att dessa föreskrifter träder i kraft.

text: AFS 2017:3

text: 4. För övervakning av pannor i kategori 1 och 2 enligt bilaga 2 börjar bestämmelserna om certifiering i 6 kap. 4 § första stycket gälla tre år efter att dessa föreskrifter träder i kraft. För övervakning av pannor i kategori 3 och 4 enligt bilaga 2 börjar bestämmelserna om certifiering gälla fem år efter det att dessa föreskrifter träder ikraft. 5. Gasflaskor för andningsapparater och bärbara brandsläckare som kontrollerats enligt de upphävda bestämmelserna ska senast ha kontrollerats innan gällande intervall enligt de upphävda reglerna löpt ut. 6. Bestämmelserna om första kontroll gäller inte för anordningar som tagits i bruk innan dessa föreskrifter träder ikraft. 7. In- och utvändig undersökning respektive driftprov vid återkommande kontroll av trycksatta anordningar som besiktigas enligt de upphävda bestämmelserna ska senast ha kontrollerats innan gällande intervall enligt de upphävda reglerna löpt ut. I samband med den då första återkommande in- och utvändiga undersökningen ska även ett driftprov utföras enligt de nya föreskrifterna. 8. Om en bedömning om egenbesiktning gjorts enligt 36 § i

text: AFS 2005:3

text: före den 1 december 2017 får bestämmelserna om egenbesiktning tillämpas fram till dess att bedömningarna för respektive moment slutat att gälla enligt 37 § i

text: AFS 2005:3

text: , dock som längst tre år efter att de nya föreskrifterna träder i kraft. 9. Anordningar som inte tidigare omfattats av krav på återkommande besiktning men som kommer att omfattas av sådana krav enligt de nya föreskrifterna ska genomgå en återkommande kontroll senast tre år efter att dessa föreskrifter träder i kraft. 10. Bedömning av ständig och periodisk övervakning av pannor som utförts enligt tidigare bestämmelser ska första gången utföras enligt de nya reglerna senast då gällande tidsperiod för bedömningen löper ut. I samband med detta ska även ett driftprov utföras enligt de nya föreskrifterna.

text: AFS 2019:1

text: Denna författning träder i kraft den 2 september 2019.

text: AFS 2017:3

text: Bilaga 1

text: Återkommande kontroll

text: 1 Driftprov av trycksatta anordningar i klass A eller B

text: 1.1 Allmänt

text: Vid driftprov ska kontrollorganet utföra en funktionskontroll av säkerhetsutrustningen samt en systemkontroll. Vid driftprov av trycksatta anordningar som omfattas av ett program för riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick ska kontrollorganet utföra en funktionskontroll av säkerhetsutrustningen.

text: 1.2 Funktionskontroll av säkerhetsutrustning

text: Vid en funktionskontroll av säkerhetsutrustning ska kontrollorganet kontrollera om den säkerhetsutrustning som fanns vid föregående kontroll finns kvar och fungerar. Dessutom ska kontrollorganet undersöka säkerhetsutrustningen invändigt om kontrollorganet har bedömt att utrustningen kan ha påverkats negativt av de fluider som utrustningen kommit i kontakt med. Om en säkerhetsutrustning skyddar flera trycksatta anordningar i klass A eller B behöver den bara kontrolleras vid driftprov av den av anordningarna som har det kortaste intervallet mellan driftproven.

text: 1.3 Systemkontroll

text: Systemkontrollerna ska ligga till grund för bedömningen av om anordningen kan användas på ett säkert sätt tillsammans med andra trycksatta anordningar eller maskiner som den påverkar och påverkas av. Kontrollorganet ska kontrollera om 1. den trycksatta anordningen påverkas av vibrationer, utmattningslaster eller andra belastningar som kan vara skadliga och som man inte tog hänsyn till när den togs i bruk, 2. det förekommer läckage som har betydelse för säkerheten, och 3. det uppstått omständigheter som kräver revisionskontroll enligt 5 kap. 16 §. Vid kontrollen enligt 1–3 ska kontrollorganet ta hänsyn till brister som dokumenterats vid arbetsgivarens fortlöpande tillsyn. När driftprovet inte utförs i kombination med en in- och utvändig underökning, kan kontrollorganet göra systemkontrollen genom att granska rutinerna för och dokumentationen av den fortlöpande tillsynen, förutsatt att den är tillräcklig för att göra bedömningen enligt 5 kap. 18 §.

text: 1.4 Intervall mellan driftprov

text: 1.4.1 Grundintervall

text: Grundintervall för driftprov anges i nedanstående tabell.

text: Typ av anordning Intervall

text: Tryckkärl och vakuumkärl som – ingår i en kyl- eller värmepumpanläggning, 1 år – helt ska fyllas eller ska, enligt 4 kap. 4 §, betraktas som om 4 år de helt fyllts med luft, kvävgas eller ädelgas i fluidgrupp 2a. – är vakuumisolerade och innehåller kondenserad syre, 4 år kväve, argon eller koldioxid, – används för lagring av gasol, eller 4 år – innehåller fluider i vätskefas och där utrustningen är avsedd 4 år att skydda enbart mot termisk expansion.

text: Övriga tryckkärl och vakuumkärl 2 år

text: Cistern 3 år

text: Rörledning

text: – Sammanfogad till cistern 3 år – Övriga rörledningar 4 år

text: Funktionskontroll av säkerhetsutrustning som utförts vid driftprov av en viss trycksatt anordning, får tillgodoräknas vid driftprovet av en annan trycksatt anordning som driftprovats under den första trycksatta anordningens intervall.

text: AFS 2017:3

text: 1.4.2 Möjlighet till förlängt intervall

text: Om kontrollorganet har konstaterat att eventuell säkerhetsutrustning fungerade utan åtgärd vid de två föregående driftproven, samt bedömer att systemkontrollen gått att ersätta med granskning av arbetsgivarens rutiner för och dokumentationen av den fortlöpande tillsynen, kan kontrollorganet medge en förlängning av intervallet. Om arbetsgivaren byter ut säkerhetsutrustningen efter det senaste driftprovet så ska den utbytta säkerhetsutrustningen antingen funktionskontrollernas av ett kontrollorgan direkt efter bytet, eller bevaras för att funktionskontrolleras vid nästa återkommande kontroll, för att det förlängda intervallet fortfarande ska gälla. Det maximala intervallet mellan driftprov är 4 år. Om kontrollorganet vid nästa driftprov bedömer att det inte längre finns förutsättningar för förlängt intervall ska intervallen enligt 1.4.1 åter tillämpas.

text: 1.4.3 Förkortat intervall för funktionskontroll av säkerhetsutrustning på grund av resultat vid föregående kontroller Om kontrollorganet vid driftprov konstaterat att eventuell säkerhetsutrustning inte fungerar utan åtgärd, ska intervallet till nästkommande funktionsprov av säkerhetsutrustning vara hälften av vad som anges i tabellen i 1.4.1. Om bedömningen vid nästkommande kontroll är att säkerhetsutrustningen fungerar utan åtgärd ska grundintervallen åter gälla för utrustningen.

text: 2 In- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar i klass A

text: 2.1 Allmänt

text: Kontrollorganet ska utföra in- och utvändig undersökning i den omfattning som krävs för att bedöma om slitage, skador eller andra omständigheter gör att det inte längre är säkert att låta den trycksatta anordningen vara trycksatt.

text: Allmänna råd: Beroende på förutsättningarna kan ”den omfattning som krävs” innebära okulär bedömning, oförstörande provning, ett inspektionsprogram, mätningar eller andra dokumenterade iakttagelser från användningen. Vid undersökning av rörledningar är ”den omfattning som krävs” normalt endast utvändig undersökning av högt påkända delar, expansionsanordningar och rörstöd samt delar där korrosion, nötning, sprickor eller andra felaktigheter misstänks kunna uppstå. Med ”den omfattning som krävs” menas normalt att nedgrävda rörledningar bedöms utan att de grävs upp.

text: 2.2 Intervall för in- och utvändig undersökning

text: Hur ofta in- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar ska utföras framgår av 2.2.2-2.2.9.

text: 2.2.1 Möjlighet att utföra in- och utvändig undersökning vid olika intervall Den in- och utvändiga undersökningen kan delas upp så att den utvändiga undersökningen görs oftare, förutsatt att undersökningarna var för sig följer 2.2.2–2.2.9.

text: 2.2.2 Fyra års intervall

text: Ett kontrollorgan kan efter kontroll medge ett intervall av fyra år mellan in- och utvändig undersökning, förutsatt att 1. de tryckbärande delarna inte är eldberörda eller utsatta för förbränningsgas med temperatur över beräkningstemperaturen, 2. arbetsgivaren kan visa att den återstående livslängden är mer än fem år, 3. materialet i tryckbärande delar är sådant att det erfarenhetsmässigt inte är stor risk för sprickbildning, och 4. den inre och yttre miljön inte är svår ur skadesynpunkt i förhållande till utförandet och det tryckbärande materialet.

text: AFS 2017:3

text: 2.2.3 Två års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att villkoren för fyra års intervall inte uppfylls kan kontrollorganet medge två års intervall om 1. minst två in- och utvändiga undersökningar har utförts med ett intervall av ett år, eller 2. minst en in- och utvändig undersökning har utförts med ett intervall som överstiger två år. Dessutom ska kontrollorganet bedöma att 1. slitage eller skador som upptäckts vid den senaste in- och utvändiga undersökningen inte är sådana att det har krävts reparation eller annan åtgärd, 2. det är mer än tre år fram till dess att korrosion, erosion eller andra skador kommer att kräva åtgärd, 3. arbetsgivaren har visat att den återstående livslängden är mer än tre år, och 4. arbetsgivaren har visat i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § att driftsbetingelserna är säkra fram till nästa kontroll.

text: 2.2.4 Ett års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att anordningen inte uppfyller villkoren i 2.2.2–3 kan kontrollorganet medge ett års intervall om – kontrollorganet bedömer att skicket är sådant att den är säker att använda i ett år, och – arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att anordningen är säker att använda i minst ett år.

text: 2.2.5 Sex månaders intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att anordningen inte uppfyller villkoren i 2.2.4 kan kontrollorganet medge sex månaders intervall om – kontrollorganet bedömer att skicket är sådant att den är säker att använda i sex månader, och – arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att anordningen är säker att använda minst sex månader.

text: 2.2.6 Sex års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att anordningen uppfyller villkoren för fyra års intervall, kan det medge ett intervall på sex år för in- och utvändig undersökning, förutsatt att 1. minst en in- och utvändig undersökning med fyra års intervall har utförts som återkommande kontroll, 2. inga skador eller förslitningar som krävt reparation eller annan åtgärd upptäcktes vid kontrollen, 3. anordningen används på sådant sätt att den inte utsätts för utmattning eller krypning, och 4. arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att driftsbetingelserna är säkra under de kommande åtta åren. Även om förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda kan kontrollorganet medge sex års intervall för cisterner eller rörledningar som är sammanfogade till cisterner om förutsättningarna i 2.2.2 punkt 1, 3 och 4 är uppfyllda och arbetsgivaren kan visa att den återstående livslängden är mer än åtta år.

text: 2.2.7 Åtta års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att anordningen uppfyller villkoren för sex års intervall, kan det medge ett intervall på åtta år för in- och utvändig undersökning, förutsatt att 1. minst två in- och utvändiga undersökningar med fyra eller sex års intervall har utförts som återkommande kontroll, 2. korrosion, erosion eller andra skador inte har uppkommit, och 3. arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att driftsbetingelserna är säkra under de kommande tio åren.

text: 2.2.8 Tio års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att anordningen uppfyller villkoren för åtta års intervall, kan det medge ett intervall på tio år för in- och utvändig undersökning, förutsatt att 1. minst två in- och utvändiga undersökningar har utförts med fyra, sex eller åtta års intervall där a) ett kontrollorgan vid varje tillfälle har bedömt att ett längre intervall än det föregående intervallet ska tillämpas, eller b) arbetsgivaren utifrån resultatet av de två tidigare kontrollerna kan visa för kontrollorganet att ingen invändig korrosion, erosion eller annan negativ inre påverkan förekommer, 2. korrosion, erosion eller andra skador inte har uppkommit, och

text: AFS 2017:3

text: 3. arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att driftsbetingelserna är säkra under de kommande tolv åren.

text: 2.2.9 Tolv års intervall

text: Om ett kontrollorgan efter kontroll har bedömt att en cistern uppfyller villkoren för sex års intervall, kan det medge ett intervall på tolv år för in- och utvändig undersökning för cisterner, förutsatt att minst en in- och utvändig undersökning har utförts med sex års intervall där 1. korrosion, erosion eller andra skador inte har uppkommit, och 2. arbetsgivaren i sin riskbedömning enligt 2 kap. 1 § har visat att driftsbetingelserna är säkra under de kommande fjorton åren.

text: AFS 2017:3

text: Bilaga 2

text: Certifiering av pannoperatörer som ska övervaka panna i klass A eller B

text: 1 Kategorier

text: Certifikat för pannoperatörer som övervakar pannor utfärdas i fyra olika kategorier enligt tabell 1.

text: Tabell 1

text: Kategori 1 Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2 000 kW som är: 1. Panna där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare. 2. Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen. Kategori 2 Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd. Kategori 3 Övriga pannor i klass A. Kategori 4 Övriga pannor i klass B.

text: Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4. Den som har ett certifikat för övervakning av pannor i kategori 2 eller 3 får även övervaka pannor i kategori 4.

text: 2 Certifikatets innehåll

text: Certifikatet ska innehålla minst följande information: 1. Namnet på certifieringsorganet. 2. Pannoperatörens fullständiga namn. 3. Ett certifikatsnummer och sista giltighetsdatum. 4. Personalcertifikatets kategori enligt tabell 1. 5. Datum för utfärdande och utfärdarens namnteckning.

text: 3 Färdigheter och kunskap

text: Vid certifiering ska certifieringsorganet låta operatören självständigt redovisa sina kunskaper vid ett teoretiskt prov. Provets resultat ska visa att operatören uppfyller kraven i tabellen nedan.

text: Kategori

text: Färdighet eller kunskap 1 2 3 4

text: Ha kunskaper om kraven för pannor i dessa föreskrif- X X X X ter: – Fortlöpande tillsyn – Pannans livslängd – Kontroll – Övervakning Känna till de grundläggande principerna bakom pan- X X X X nor: termodynamik, överhettning och fasomvandling. Kunna ISO-standardenheter för temperatur, tryck, X X X X massa, densitet och energi. Kunna beskriva hur pannan och de huvudkomponen- X X X X ter som är förbundna med pannan fungerar. Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns X X X X vid start och stopp av en panna. Ha grundläggande kunskaper om de risker som finns X X X X med eldning av olika bränslen.

text: AFS 2017:3

text: Kunna beskriva och förstå en pannas övervaknings- X X X X och säkerhetsutrustning, varför de finns, hur de fungerar och vilka åtgärder som ska vidtas när de aktiveras. Ha kunskaper om de nödsituationer som kan upp- X X X X komma vid användning av pannor och hur en [pannoperatör] ska agera vid dessa nödsituationer. Känna till krav vid ständig och periodisk övervakning. X X X X Ha kunskaper om egenskaper hos ånga samt vatten X X och olja som hanteras över 110°C. Veta vilka särskilda risker som finns vid eldning av X X pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd och hur dessa risker förebyggs. Veta hur de styr- och reglersystem som säkerställer att X X pannan hålls inom tillåtna värden fungerar. Känna till vad som skiljer säkerhetsrelaterade och sä- X X kerhetskritiska larm från övriga larm.

text: Allmänna råd: Exempel på ”huvudkomponenter” som är förbundna med pannan är bränsleinmatning, eldstad, överhettare, matarvattensystem och rökgasrening.

text: 4 Certifikatets giltighetstid

text: Certifieringen upphör att gälla fem år efter det datum då certifikatet utfärdades såvida inte en förnyad bedömning föranleder utfärdandet av ett nytt certifikat enligt punkt 3 i denna bilaga.

text: 5 Grunder för att återkalla certifikat

text: Certifieringsorganet kan återkalla ett certifikat om en pannoperatör 1. inte övervakat en panna under det senaste kalenderåret, 2. visat oaktsamhet i samband med en olycka eller ett tillbud med en övervakad panna, eller 3. på annat sätt visat sig vara olämplig för arbetet.


title: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

text: Dessa föreskrifter är en specialreglering i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2001:3

text: ) om användning av personlig skyddsutrustning och har företräde framför dem i tillämpliga delar.

text: 1 Jfr: Rådets direktiv

text: av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt

text: artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG

text: ) i lydelse enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

text: , samt

text: KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

text: (EU) 2020/403

text: av den 13 mars 2020 om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom ramen för hotet från covid-19

text: Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem

text: Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, utan hinder av 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, använda sådan skyddsutrustning som inte är försedd med CE-märkning, under förutsättning att utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet.

text: Detta gäller endast under den rådande hälsokrisen och under förutsättning att skyddsutrustningen inte kommer in i de vanliga distributionskanalerna eller görs tillgänglig för andra användare.

text: Vad gäller användning av skyddsmask 90 och skyddsfilter 90 omfattas arbetsgivare inom 1. ambulans- och räddningstjänst, 2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning samt 3. hälso- och sjukvården , endast av 2 och 4—12 §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2001:3

text: ) om användning av personlig skyddsutrustning.

text: Första stycket gäller under följande förutsättningar: 1. Arbetsgivaren ska i första hand välja andningsskydd som uppfyller kraven i tillämpliga förordningar och direktiv om sådana finns tillgängliga i verksamheten. Detta gäller inte om behovet av sådana andningsskydd är större i annan verksamhet och detta har meddelats arbetsgivaren genom myndighetsbeslut eller på annat sätt. 2. Arbetsgivaren ska säkerställa att skyddsmask 90 med tillhörande filter ger motsvarande nominell skyddsfaktor som CE-märkt andningsskydd och filter.

text: ______________ 2 Jfr KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

text: (EU) 2020/403

text: 1. Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från trycket. 2. Författningen upphör att gälla 31 december 2020.

text: ERNA ZELMIN-EKENHEM Torben Vincentsen Anna Varg

type: foreskrift


title: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

text: Raden ska läggas in efter raden SARS-virus 3 Severe Acute Respiratory Syndrome virus

text: Och före raden MERS-virus 3 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

text: Jfr

text: rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000

text: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet och

text: rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010

text: om genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem och Epsu.

text: Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från trycket. ERNA ZELMIN-EKENHEM Björne Olsson Anna Varg

text: Bilaga 1 B Förteckning över virus

text: Smittämne Riskklass Anmärkning

text: Coronaviridae (Coronavirus)

text: SARS-CoV-2 3 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

text: Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se Utgivare: Anna Varg ISBN 978-91-7930-679-3 · ISSN 1650-3163


title: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och allmänna råd om användning av arbetsutrustning

text: Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se Utgivare: Anna Varg ISBN 978-91-7930-680-9 · ISSN 1650-3163


title: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning

text: Föreskrifterna avser arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, när det finns behov av arbetsanpassning, trots de åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet.

text: Till vem riktar sig föreskrifterna

text: Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Bestämmelser om arbetsgivares ansvar vid arbetstagares rehabilitering finns i

text: 30 kap.

text: socialförsäkringsbalken

text: Defnitioner

text: I dessa föreskrifter har följande ord denna betydelse.

text: Arbetsanpassning Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

text: Organisation av arbetsanpassning

text: Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagarna behöver arbetsanpassning.

text: Allmänna råd: Detta bör ske genom dialog med arbetstagaren. Det kan äga rum i samband med möten som redan sker i verksamheten, eller vid särskilda möten.

text: Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning. Av rutinerna ska det framgå 1. vem som tar emot informationen, 2. vad som händer med informationen, och 3. vad mottagaren ska göra. Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare. Arbetsgivare som har 10 eller fler arbetstagare ska ha skriftliga rutiner.

text: Tillvägagångssätt vid arbetsanpassning

text: När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren 1. så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas, 2. därefter så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen, 3. fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar, och 4. vid behov justera arbetsanpassningen.

text: Allmänna råd: Arbetsanpassning kan genomföras på många olika sätt. Det kan till exempel innebära särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, anpassade arbetstider, eller förändrad arbetsfördelning. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån, när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbetet med arbetsanpassning.

text: Arbetsgivaren ska ge berörd arbetstagare möjlighet att medverka i utredning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen.

text: Allmänna råd: Skyddsombudets uppgifter i samband med arbetsanpassning, regleras i

text: 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 1994:1

text: ) om arbetsanpassning och rehabilitering. ERNA ZELMIN-EKENHEM Christina Jonsson Anna Varg

text: Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se Utgivare: Anna Varg ISBN 978-91-7930-681-6 · ISSN · 1650-3163