title: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

text: Dessa föreskrifter gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, för bindelseleder och personalutrymmen enligt följande. A. Arbetsplatser som finns i eller i anslutning till byggnadsverk och arbets bodar eller på andra ställen inom en verksamhets område utom − arbetsplatser i transportmedel, − arbetsplatser i anläggningar som är avsedda för försvarsmakten och som normalt endast används vid krigs eller beredskapstillstånd och − arbetsplatser under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten. För arbetsplatser inom byggnads och anläggningsindustrin och utvin ningsindustrin gäller bestämmelserna i 2–9, 6–33, 35–3, 5–89 och 4– 5 §§ endast i färdigställda utrymmen och i bodar. Paragraferna om belys ning 0–5 §§, buller 34 § och varselmärkning 4 § gäller även i icke färdig ställda ”utrymmen”.

text: B. Förbindelseleder som finns i eller i anslutning till byggnadsverk och bo dar eller på andra ställen inom en verksamhets område utom − förbindelseleder i transportmedel, − förbindelseleder i anläggningar som är avsedda för Försvarsmakten och som normalt endast används vid krigs eller beredskapstillstånd och – förbindelseleder under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten. C. Personalutrymmen oavsett var dessa finns utom – personalutrymmen i anläggningar som är avsedda för Försvarsmakten och som normalt endast används vid krigs eller beredskapstillstånd och – personalutrymmen under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten.

text: Jfr

text: rådets direktiv 89/654/EEG

text: av den 30 november 989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatser (EGT nr L393, 30.2.989, s. Celex 389 L 0654).

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angivna betydelser.

text: Arbetsbod tillfälligt uppställd bod, vagn, container eller likvärdig anordning som inretts för att tjäna som arbetsutrym me, Arbetslokal utrymme inomhus som omfattar en eller flera arbets platser för stadigvarande arbete, Arbetsplats varje plats inne eller ute där arbete utförs stadigvaran de eller tillfälligt, Arbetsställe sammanfattande term för ett avgränsat område med arbetsplatser inomhus och utomhus, förbindelseleder och personalutrymmen inom vilken arbetsgivare i och för sin verksamhet bedriver arbete, Belysning artificiell belysning, dock ej nödbelysning, Bod samlingsbegrepp för arbetsbod och personalbod, Byggnadsverk sammanfattande term för byggnad och annan anlägg ning, Förbindelseled med förbindelseled avses passage, kommunikations led, väg som förbinder två punkter både inomhus och utomhus, Personalbod tillfälligt uppställd bod, vagn eller likvärdig anordning som inretts för att tjäna som personalutrymme, Personalutrymme klädutrymme, omklädningsrum, torkutrymme, tvätt utrymme, duschutrymme, toalettrum, matutrymme, pausutrymme, vilutrymme, jourrum, väntrum och överliggningsrum, Tillträdesled synonym till tillträdesväg, väg fram till något t.ex. en entré/ingång eller till ett fläktaggregat på tak, Fältmässig övning sådan övning och utbildning under fältmässiga för hållanden som syftar till att personal och förband ska kunna verka under krigsliknande förhållanden inom Försvarsmakten.

text: Allmänna krav

text: Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till omgivande mark att trans

text: porter, markskötsel, fasadarbeten och liknande kan utföras med betryggan de säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

text: Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt för lagda, utformade och inredda.

text: Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt och säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med varandra.

text: Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det be hövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning.

text: Golv, trappsteg, lastkajer och lastbryggor samt markbeläggningen på utomhusarbetsplatser ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.

text: En särskild lokal, avskild från övriga lokaler, ska i regel ordnas för ar betsprocesser som medför särskilda risker för ohälsa eller olycksfall. Det samma gäller arbetsprocesser där det finns särskilda risker för brand eller explosion.

text: Dagsljus

text: Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfreds ställande dagsljus och möjlighet till utblick.

text: Belysning

text: Allmänna regler

text: Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

text: Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den en

text: skilde lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.

text: Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara sådana att man med tillfredsställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden.

text: Ljuskällor och belysningsanläggningar

text: En ljuskällas återgivning av färger ska vara lämplig för arbetsuppgif ten. Belysning ska vara utformad så att varningsskyltar, nödstoppsdon och liknande är lätta att uppfatta.

text: Belysningen ska vara utformad så att besvärande flimmer inte upp står. Exponeringen för UVstrålning från belysning ska vara så låg att ris kerna för ohälsa elimineras eller reduceras till ett minimum.

text: Åtgärder ska vidtas för att förhindra att olycksfall inträffar på grund av att rörliga maskindelar, arbetsobjekt eller liknande föremål skenbart ver kar röra sig långsamt eller stå stilla när de betraktas i periodiskt varierande belysning.

text: Luftkvalitet

text: Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så ordnade och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfång ande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistel sezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas. I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom person belastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvali teten är tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 000 ppm (miljondelar) eftersträvas.

text: Ventilation

text: Uteluft

text: Uteluft ska tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig mängd.

text: Uteluftsintag ska vara lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens föroreningshalt och temperatur samt avluftsöppningarnas placering.

text: Tilluft

text: Tilluft till lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrym men ska vara så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens halt av luftföroreningar ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvär dena där sådana finns.

text: Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så att besvärande drag inte uppstår. Om det behövs, ska luften vara förvärmd, renad eller behandlad på annat sätt.

text: Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft

text: Ventilationssystem med återluft får installeras endast om en särskild utredning har visat att de är lämpliga. Återluftsföring ska normalt kunna stängas av helt.

text: Frånluft som återförs till arbetslokaler eller personalutrymmen som återluft eller cirkulationsluft ska renas så att den tillförda luften normalt uppfyller kraven på tilluftskvalitet enligt 9 §. Om frånluft från processventilation används som återluft eller cirkula tionsluft ska eventuellt genomsläpp av luftföroreningar som beror på bris tande funktion i någon reningsanordning snabbt kunna konstateras, om det behövs med hjälp av instrument. Frånluften ska då föras till en annan reningsanordning eller direkt till det fria eller så ska processen eller hante ringen stoppas.

text: Överluft får endast föras till lokaler med lägre krav på luftkvaliteten än i den lokal varifrån luften tas.

text: Föroreningar från process, hantering eller dylikt får inte via återluft el ler överluft föras till lokaler där sådan förorening normalt inte alstras. Frånluft som innehåller – ämnen som är upptagna i grupp A eller B i bilaga 3 till Arbetsmiljö verkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföro reningar, – biologiska agens i riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif ter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkäns lighet eller – svetsrök från fast installerat utsug får inte återföras via återluft eller cirkulationsluft.

text: Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är. Den ska vara fast installerad vid arbetsplatser där processventilation behövs mer än till fälligt och där arbetet så medger. I annat fall ska mobilt utsug användas. För dragskåp ska fronthastigheten vara lägst 0,5 m/s i lucköppningen när ett arbete eller en process som alstrar luftföroreningar pågår. I övriga fall räcker det med ett grundflöde.

text: I lokaler där processventilation är en förutsättning för att skadliga hal ter av föroreningar i vistelsezonen inte ska uppstå, ska eventuella fel i venti lationssystemets funktion visas av ett kontrollsystem. Om exponering för en luftförorening kan orsaka livsfara eller allvarlig skada ska kontrollsystemet även bestå av larm. Larmet ska vara akustiskt eller visuellt eller vid behov bådadera.

text: Underhåll och funktionskontroll

text: För ventilationssystem ska det finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner på svenska. Drift och underhållspersonal ska ha tillräcklig kunskap om ventilationssystemet samt ha tillgång till instruktionerna. Instruktionerna ska enbart gälla för det aktuella ventilationssystemet.

text: Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Ny installerade ventilationssystem ska kontrolleras så att de fungerar på avsett sätt innan de tas i bruk. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. Doku mentationen ska finnas tillgänglig vid anläggningen.

text: Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

text: Termiskt klimat

text: Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt termiskt klimat. Klimatet ska vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande. Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt ter miskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs. Om detta inte kan ordnas måste andra åtgärder vidtas för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Arbetsplatser utomhus ska så långt som möjligt vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind.

text: Värmeinstallationer ska i regel finnas i varje lokal där arbete utförs året runt. I sådana lokaler, där det skäligen inte kan fordras uppvärmnings anordningar eller uppvärmning av hela lokalen, ska arbetsplatser med stil lasittande eller annat fysiskt mindre ansträngande arbete placeras i upp värmda utrymmen.

text: Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

text: Buller och akustik

text: Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möj liga nivå och så få som möjligt utsätts för buller.

text: Installationer ska vara utförda och underhållas så att de alstrar och överför så lite buller som är praktiskt möjligt till arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen.

text: Vid ingångarna till lokaler, utrymmen eller andra platser där det finns risk för hörselskada, ska det finnas en väl synlig påbudsskylt med symbolen för ”Hörselskydd måste användas”.

text: El

text: Elektriska system ska utformas så att de inte orsakar skada eller ger upphov till ohälsa. Stadigvarande arbetsplatser ska normalt inte placeras i omedelbar närhet av elektriska anläggningar där höga strömstyrkor eller höga spänningar förekommer. Elektriska installationer ska utföras så att placeringen av uttag, kapslingen av material och liknande medger en god arbetsmiljö.

text: Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme

text: Tappställen för varmt och kallt vatten ska finnas där det behövs för verksamheten. Det ska vara möjligt att tvätta händerna i anslutning till ar betsplatsen om verksamheten så kräver. Vid duschar ska varmvattensyste met utformas så att risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier förhindras. Dricksvatten ska tillhandahållas på ett hygieniskt sätt och inom ett av stånd som är rimligt med hänsyn till verksamhetens art. Tappställen med icke drickbart vatten ska vara tydligt märkta så att de inte förväxlas med tappställen för dricksvatten. Vid arbetsplats där det finns särskilt stor risk för brännskador ska det fin nas tillgång till kallt rinnande vatten på kort avstånd. Golv som behöver spolas eller av andra skäl behöver avrinning ska nor malt ha golvbrunn och lämplig lutning mot denna. Om det behövs ska det finnas golvgrop eller golvränna med brunn. Golvbrunnar ska vara åtkom liga för rensning. Över golvgropar och större golvrännor där gångtrafik förekommer ska det finnas halksäkra golvgaller som är lätta att lyfta upp. De ska vara utfor made så att de inte ger återstänk när stora mängder vätska töms ut. Redskap för att lyfta golvgaller ska finnas lätt tillgängliga.

text: Rörledningar och andra installationer ska vara placerade och utförda så att risken för kyl och brännskador undviks. Kalla och heta ytor ska, om det behövs för att förhindra risk för skada, vara isolerade eller ha skydd mot oavsiktlig beröring.

text: Inredning och utrustning

text: Inredning och utrustning ska väljas med hänsyn till de arbetandes oli ka förutsättningar och de krav arbetsuppgifterna ställer. Den som i huvud sak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

text: Risker för ohälsa och olycksfall ska beaktas vid val och placering av inredning och utrustning.

text: Golv, väggar och tak

text: Golv ska vara fasta och stabila och ha en för verksamheten lämplig svikt. De får inte ha farliga eller olämpliga upphöjningar, hål eller lutningar. Kalla och heta ytor på golv och väggar ska vid behov isoleras.

text: I lokaler med arbetsplatser och personalutrymmen där särskild fara uppstår om personer eller föremål laddas upp elektrostatiskt ska golvbe läggningen, där det behövs, vara utförd av material som leder bort statisk elektricitet.

text: Ytskikten på golv, väggar och innertak ska kunna förnyas. Golv, väg gar och innertak ska utan svårighet kunna rengöras i den omfattning och på det sätt som verksamheten kräver.

text: Fönster, dörrar och portar

text: Fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara ut förda så att solinstrålning kan avskärmas.

text: Fönster som är öppningsbara ska kunna manövreras på ett säkert sätt. De får i uppställt läge inte medföra särskild risk för olycksfall.

text: Fönster och andra glasytor ska vara utförda på ett sådant sätt eller ha sådana anordningar att de kan rengöras på ett säkert och ergonomiskt lämp ligt sätt.

text: Dörrar och portar ska vara lämpligt anordnade vad gäller antal, place ring, storlek och utförande.

text: Pendeldörrar och pendelportar ska vara genomsiktliga eller ha en lämpligt placerad och utformad siktruta utifrån risken för sammanstöt ningar.

text: Portar som öppnas genom att höjas ska vara säkrade så att de inte fal ler eller stängs oavsiktligt. De ska vara lätta att öppna även inifrån.

text: Skjutdörrar och skjutportar ska vara säkrade så att de inte spårar ur och välter.

text: Dörr för gående ska finnas i omedelbar närhet av varje port som är av sedd för fordonstrafik, om det inte är riskfritt för gående att passera genom porten. Sådana dörrar för gående ska vara tydligt markerade och får inte blockeras.

text: På båda sidor om portar ska det finnas avvisare eller räcken till skydd för de gående om det behövs på grund av trafiken.

text: Transportvägar, gångar och korridorer

text: Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.

text: Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan lämplig lyftanordning om de är så tunga eller förekommer så ofta att ma nuella lyft, bärande eller annan manuell hantering medför risk för ohälsa genom olämplig belastning eller risk för olycksfall.

text: Förbindelseleder för gångtrafik eller gods ska dimensioneras efter an talet arbetstagare och verksamhetens art.

text: Om både fordons- och gångtrafik förekommer på förbindelselederna ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordons trafik. Ett tillräckligt stort fritt utrymme ska finnas mellan vägen för fordonstra fik och dörrar, portar, övergångsställen, korridorer och trappor så att fara för gående undviks. Vid hörn ska gångtrafiken vara avskild från fordonstrafiken. Där det be hövs ska det finnas en trafikspegel.

text: För att skydda dem som arbetar ska förbindelselederna vara tydligt markerade där det behövs.

text: Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar ska normalt inte förekomma.

text: Trappor och fasta stegar

text: Trappor ska vara betryggande ur skyddssynpunkt och dimensione rade efter antalet som arbetar och verksamhetens art.

text: Mellan en dörr och en nedåtgående trappa eller ett enstaka trappsteg ska det finnas ett trapplan som är tillräckligt stort utifrån risken för fall.

text: För tillträde till plattformar, balkonger och liknande utrymmen ska det finnas en fast uppstigningsanordning. I första hand ska en trappa väljas. En fast stege som är högre än 6 m ska ha skydd som hindrar fall.

text: Varumottag, kajer och ramper

text: Till arbetsplatser och arbetslokaler ska det när det behövs finnas va rumottag. Dessa ska vara så placerade och anordnade och hållas i sådant skick att varorna kan hanteras på ett för kroppen skonsamt sätt för dem som levererar och tar emot varor. Vid varumottag ska det finnas tillräckligt med uppställningsplats för gods och lastbärare. Där det behövs ska det finnas en lastkaj.

text: Lastkajer ska vara placerade och utformade så att angränsande trafik och gångtrafik inte utsätts för fara.

text: Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara av passade till arbetets art, omfattning och utrustning. De ska ha minst en till trädesled från marken, normalt en trappa med ledstång. Vid kanter, där det finns risk för att fordon störtar ned, ska lastkajer ha avkörningsskydd om sådana inte hindrar hanteringen av gods. Avkörnings skyddens höjd ska vara minst 0,3 meter. Skydden ska vara varningsmarke rade och så utförda att de hindrar nedstörtning av fordon som oavsiktligt körs eller glider mot dem.

text: Lastkajer utomhus intill en byggnad ska normalt ha tak som skyddar mot nederbörd och snöras. Lastkajer ska där det behövs ha lämplig lutning så att vatten kan rinna av.

text: Om en lastkaj finns inomhus ska det när det behövs finnas en anord ning som för bort avgaser från fordon.

text: Lastöppningar

text: Öppningar i golv ska så långt som möjligt undvikas. Där det ändå måste finnas en öppning i golvet ska denna inte vara placerad framför dör rar och portar, i gångar eller transportvägar och nära platser där någon vis tas under arbetet.

text: Lastöppningar i väggar får inte placeras ovanför en dörr eller en port eller ett oskyddat fönster om det finns risk för att gods faller ned.

text: Skyddsanordningar och nödutrustningar

text: Skydd mot fall och ras

text: Lastöppningar i väggar ska ha ändamålsenliga skyddsanordningar mot fall och ras. Ytterdörrar och portar ska, om det behövs, ha skyddstak mot snöras och nedfallande istappar. Plattformar, avsatser, trappor, balkonger, förbindelsebryggor och liknande ska ha skydd mot fall. Trappor ska normalt ha räcken och ledstänger. Öppningar i golv ska ha skyddsräcken, lucka, skyddstäckning eller mot svarande skyddsanordning mot fall. Takytor med låg bärighet och som kan beträdas, såsom glas och plastytor, ska normalt ha skyddsräcken.

text: Öppna bassänger, kar och liknande anordningar som innehåller ett farligt ämne eller på annat sätt innebär särskild fara och vars överkant lig ger mindre än 0,8 m över golvnivån ska omges med ett skyddsräcke eller ha skyddstäckning.

text: Ett skyddsräcke ska utformas så att det begränsar fallrisken. Det ska vara utfört så att det hindrar fall över, genom eller under räcket. Ett räcke ska i regel vara fast. Om det är löstagbart, fällbart eller vridbart ska det lätt kunna återföras i skyddsläge och säkras. Ett skyddsräcke ska vara dimensionerat för den belastning det kan antas bli utsatt för.

text: Nödbelysning

text: Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas i sådana arbets- och för varingslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.

text: Skydd mot instängning

text: Skydd mot instängning ska finnas i arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker om de blir instängda. Dörrar till kyl och frysrum ska kunna öppnas inifrån. Vid dörrar till kyl eller frysrum där temperaturen är under –5 °C ska det finnas en tillförlitlig, inifrån lätt åtkomlig och synlig ljus och signalanordning. Den ska vara pla cerad ca 0,5 m över golv, och kunna användas för att ge signal till ett ställe varifrån hjälp kan erhållas. Den ska vara märkt ”Nödsignal”.

text: Skydd vid sammanstötning mot glasytor

text: Glasytor i dörrar, fönster och väggar ska antingen ha lämpligt skydd eller vara så utförda och ha sådan hållfasthet att skärskador kan undvikas. Genomsynliga dörrar, portar och väggpartier ska, där det behövs, vara markerade så att de är lätta att upptäcka och så att sammanstötning und viks.

text: Nöddusch och ögonspolningsanordning

text: En lättåtkomlig nöddusch ska finnas vid verksamheter där det finns risk att bli översköljd av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp ge nom denna samt där det finns risk för brand i kläderna. En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. Ögonspolningsan ordningen ska normalt vara fast ansluten och kunna ge tempererat vatten.

text: Varselmärkning

text: Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller be gränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisato riska skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.

text: Larm och utrymning

text: Utrymning

text: Det ska finnas sådana möjligheter till utrymning som är betingade av byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och verksamhetens art.

text: I händelse av fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna ut rymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara avpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och ef ter det största antal människor lokalen är avsedd för. I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägar ska så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till annan säker flyktplats.

text: Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder. Vid placering av tekniska anordningar, inredning och material ska utrym ningsvägarnas tillgänglighet beaktas.

text: Dörrar och grindar för utrymning ska normalt vara utåtgående i utrymningsriktningen. Skjutdörrar och roterdörrar som enbart är avsedda för utrymning är inte tillåtna. Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara lätta att öppna. De får inte vara så låsta eller reglade att utrymning försvåras.

text: På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.

text: Nödbelysning för utrymning

text: Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

text: Skyltning och markering för utrymning

text: Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta. Skyltar och andra markeringar ska placeras på lämpliga ställen och ha ett varaktigt utförande.

text: Utrymningsvägar ska vara markerade på golvet om det finns risk för att de annars kan bli blockerade. Detsamma gäller för vägar till utrymnings vägar.

text: Platser för brandsläckningsutrustning som inte är automatisk ska markeras med skyltar på lämpliga ställen.

text: Utrymningslarm

text: För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och ar betslokaler där brand, utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det finnas detektorer och larmanord ningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadsverkets storlek och användning. Hänsyn ska även tas till den utrustning som finns där, liksom till de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos förekommande ämnen och produkter, arbetsplatsernas läge och det största antal människor som lokalen eller området är avsett för. En larmanordning behövs dock inte där riskerna för olycksfall eller akut ohälsa är små eller där en larmanordning av annan anledning uppenbarli gen inte är nödvändig för personalens säkerhet och hälsa.

text: Larmanordningar ska avge signaler som kan uppfattas av alla som be rörs av faran. Processignaler eller andra förekommande signaler ska ha sådan karaktär att de inte förväxlas med en larmsignal.

text: Larmsignaler ska kunna utlösas manuellt. Om det behövs ska det fin nas en anordning som automatiskt utlöser en larmsignal vid brand, utström mande gas, syrebrist eller liknande.

text: Larmanordningar ska underhållas väl och kontrolleras minst en gång per kvartal.

text: Särskilda risker vid brand

text: Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta utrymning i byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där en brand kan få en så snabb spridning eller medföra en sådan snabb rökutveckling att utrymning väsentligt försvåras. Om det behövs ska en automatisk brand släckningsanordning installeras.

text: Brandsläckningsutrustning som inte är automatisk ska vara lätt att kom ma åt och använda.

text: I utrymmen där utlöst släckmedel från en automatisk släckningsan ordning innebär risk för kvävning eller ohälsa för personalen, ska särskilda åtgärder vidtas som skyddar mot sådana risker.

text: Utrymningsplan

text: I byggnader och andra anläggningar ska det, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan. Planen ska visa utrymningsvägar, ange hur räddningstjänsten och annan erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa var manuella larmutlösningsdon och larmtelefon är placerade samt ange plats för åter samling. Utrymningsplaner behövs dock inte för arbetsställen vars storlek, läge och överskådlighet är sådan att en utrymningsplan uppenbarligen saknar betydelse för personalens säkerhet vid en utrymning.

text: Personalutrymmen

text: Allmänt

text: Antalet personalutrymmen samt deras placering, storlek och inred ning ska vara anpassat till a) arbetets natur och varaktighet, b) det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsstället och som normalt kan beräknas använda utrymmena samtidigt samt c) arbetstagarnas fördelning på kön.

text: I personalutrymmen får det inte finnas inredning eller föremål som påtagligt försämrar utrymmets funktion. Ett personalutrymme får inte användas för verksamhet som försämrar användbarheten som personalut rymme.

text: Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället ska ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.

text: Klädutrymme

text: Arbetstagare ska ha tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvarings platser för privata kläder och arbetskläder. I eller i anslutning till omklädningsrum eller andra utrymmen för om klädning samt i andra klädutrymmen ska det finnas tillräcklig plats för kläd förvaring för de arbetstagare som samtidigt behöver förvara sina kläder där.

text: Om det finns risk för ohälsa eller besvär genom att smitta, hälsofarligt ämne eller stark lukt överförs från arbetskläder eller skyddskläder till pri vata kläder ska privata kläder kunna förvaras åtskilda från arbetskläder och skyddskläder. Vid arbeten där utöver vanliga arbetskläder även särskilda skyddskläder används mot smitta eller annan hälsofara ska det finnas särskilda utrymmen för förvaring av dessa skyddskläder.

text: Omklädningsrum

text: Arbetstagare som utför smutsande eller svettdrivande arbete eller an nat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning. Om det behövs ska det finnas skilda omklädningsrum för privata kläder och arbetskläder eller skyddskläder.

text: Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt. Detta gäller dock inte omklädningsrum som avses i 95 §, om det av något kön finns endast en arbetstagare. I sådant fall ska det ändå ordnas en lämplig plats för ombyte och klädförvaring för den arbetstagaren.

text: I omklädningsrum ska det finnas tillräcklig plats för ombyte för det antal arbetstagare som hänvisas dit samtidigt. Det ska även finnas sittplatser för så många personer som normalt behö ver sitta samtidigt. I eller nära omklädningsrum och andra klädutrymmen ska det finnas speglar i tillräckligt antal.

text: Torkutrymme

text: Om arbetskläder eller skodon lätt kan bli våta under arbetet, ska det finnas möjlighet att torka dem i eller i närheten av klädutrymmet. När det behövs ska det i närheten av omklädningsrummen finnas utrustning för att spola stövlar.

text: Tvätt- och duschutrymme

text: På arbetsställen ska det finnas tvättplatser med tillräcklig mängd varmt och kallt vatten.

text: På arbetsställen, där arbetet är smutsande eller svettdrivande, ska det finnas tillgång till dusch. Om fler än fyra arbetstagare arbetar samtidigt med sådant arbete ska tvättplats och dusch finnas i ett särskilt tvättrum i anslutning till omklädningsrummen. Kravet på dusch gäller dock inte på arbetsställen där det med hänsyn till omständigheterna inte är rimligt att installera en sådan. På arbetsställen, där arbetet medför risk för smitta eller utförs med starkt luktande ämne, allergent ämne eller annat hälsofarligt ämne, ska det dock alltid finnas tillgång till dusch. Tvättplats och dusch ska vid sådant arbete finnas i ett särskilt tvättrum i anslutning till omklädningsrummen. Tvättplats och dusch ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver använda dessa utrymmen samtidigt.

text: Antalet tvättplatser och duschar ska vara tillräckligt med hänsyn till arbetets art samt den tid som behövs för att tvätta sig. Vid tvättplatsen ska det finnas tillräckligt utrymme. Vid tvätt- och duschplatser ska det finnas rengöringsmedel och i erforderlig omfattning handdukar eller torkanord ningar.

text: Toalettrum

text: På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de arbets tagare som arbetar samtidigt.

text: Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. I toalettrummet eller i anslutning till detta ska finnas en tvättplats. Toalett rum ska normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme.

text: Matutrymme

text: Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en personalres taurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som genomgår utbildning godtas dock även andra lämpliga utrymmen.

text: Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra arbetsta gare arbetar samtidigt får det i stället för matrum finnas ett avskilt matut rymme i arbetslokalen eller i ett klädrum med klädskåp om arbetet inte är smutsande, medför risk för smitta eller utförs med hälsofarligt eller starkt luktande ämne. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas upp värmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser ska ha ryggstöd.

text: Pausutrymme

text: Arbetstagare ska kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om det behövs ska ett särskilt pausutrymme ordnas.

text: Vilutrymme

text: På arbetsställen ska det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. Detta gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt. På större arbetsställen ska vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.

text: En vilplats ska vara bekväm, ostörd och ha sådan storlek att det går att vila liggande. Ett vilrum ska ha lämplig inredning och utrustning.

text: Jourrum

text: För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rum met ska ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är prak tiskt möjligt.

text: Jourrum ska vara ostört placerade samt ha sådan storlek och inred ning att arbetstagare får erforderlig vila. De ska vara utförda som enkelrum.

text: I närheten av jourrum ska det finnas möjlighet att värma och äta mat. Toalett och dusch ska finnas nära rummet.

text: Väntrum

text: På arbetsställen där längre väntetid normalt förekommer för arbets tagarna ska det finnas ett särskilt väntrum, om inte något annat lämpligt ut rymme finns att tillgå. I väntrum ska i erforderlig utsträckning finnas bord och sittplatser med ryggstöd. I eller invid väntrum ska det finnas klädhyllor för ytterkläder och tillgång till dricksvatten. Toalett ska finnas nära väntrum.

text: Överliggningsrum

text: För arbetstagare inom kommunikationsväsendet som i arbetet tidta bellsbundet reser till samma ort och uppehåller sig där vid tid för vila ska det finnas överliggningsrum. Sådana rum ska vara enkelrum. De ska ha så dan storlek, inredning och utrustning samt vara så placerade att arbetsta garna får ostörd avkoppling och vila. I närheten av överliggningsrum ska det finnas möjlighet att äta. Toalett och dusch ska finnas nära rummet.

text: Speciella krav för personalbodar

text: Personalbodar ska ha – minst ett öppningsbart fönster, – utrustning för bränslepåfyllning utifrån om flytande bränsle används för uppvärmning samt – utrustning som underlättar till och frånkoppling av dragfordon om boden är avsedd att dras av ett sådant fordon.

text: Drift och underhåll

text: Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande inredning och utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett till fredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa. Detta ska utföras regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner som är anpassade efter utrymmets funktion och användningsfrekvens samt verksamheten på arbetsstället.

text: Underhållet ska vara sådant att byggnadens eller anläggningens hållfast het inte nedsätts. Tekniska anordningar och installationer ska underhållas så att de fungerar som avsett med bibehållen säkerhet.

text: Utrymmen och anordningar för fastighetsdrift och service liksom för underhållsarbete ska finnas och ha en storlek och utformning som medger att sådana arbeten kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan inbyggda risker för ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller tillträdesleder till sådana utrymmen. Byggprodukter, installationsdelar och övriga tekniska anordningar som fordrar skötsel eller normalt behöver förnyas under byggnadsverkets bruks tid ska placeras så att detta kan ske med betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall samt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

text: Denna författning träder i kraft den april 200 då Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter (

text: AFS 2000:42

text: ) om arbetsplatsens utformning ska upphöra att gälla.

text: MIKAEL SJÖBERG

text: Ywonne Strempl Anna Middelman

text: Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning

text: Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (

text: AFS 2009:2

text: ) om arbetsplatsens utformning. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lös ningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bakgrundsinforma tion och hänvisningar. Standarder innehåller olika exempel på dokumenterad kunskap. Att följa en standard är frivilligt och en hänvisning till en standard i kommentarerna ska endast ses som en upplysning om ett lämpligt sätt att uppfylla kraven i föreskrifterna. Med uttrycket normalt i föreskriftstexterna avses att kraven i paragraf texten ska uppfyllas utom i de enstaka fall då speciella omständigheter gör att undantag behöver göras.

text: Bakgrund

text: Lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden syftar till att ge förutsättningar för att kunna förutse och undvika risker för ohälsa och olycksfall som orsakas av eller kan förebyggas genom lokalernas utform ning. Det kan gälla t.ex. brand och utrymning, tillräckligt utrymme, rumsin delning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar, instal lationer och ytskikt. Med omsorgsfull planering av arbetsmiljön bl.a. med avseende på ljus, ljud och luft kan inte bara ljus, ljud och luftklimat förbätt ras. Även andra värdefulla egenskaper kan nås som stimulerande ljus och färgsättning, flexibilitet för förändringar, överskådlighet, goda belastnings ergonomiska förhållanden och effektiva transporter. Förändringar i samhället de senaste årtiondena har bl.a. inneburit att många moderna arbeten utförs mer stillasittande än tidigare. Brist på fysisk aktivitet bidrar till en rad besvär och sjukdomstillstånd och anses numera vara av samma betydelse som tobaksrökning, förhöjda blodfetter och högt blodtryck. Redan en måttlig fysisk aktivitet medför betydande förbättringar för den inaktive. Arbetslokalerna kan därför med fördel utformas så att de stimulerar till viss fysisk aktivitet. Lokalernas utformning kan också bi dra till kommunikation och kunskapsutbyte samt främja sociala kontakter genom att erbjuda spontana mötesplatser. Arbetsmiljön behöver föras in och beaktas i planeringen i ett tidigt ske

text: de, lämpligen redan vid utredning och formulering av lokalprogram. Un der planeringen och innan en lokal är färdigställd finns goda möjligheter att skapa bra arbetsförhållanden. Att i efterhand rätta till brister i skyddet mot ohälsa och olycksfall kan däremot i många fall bli både tidskrävande och dyrbart. Om arbetslokaler och personalutrymmen har brister blir också det fortlöpande arbetsmiljöarbetet ofta betydligt svårare. För att säkerställa att

text: arbetsmiljölagens

text: krav uppfylls finns särskilda reg ler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa innebär att arbetsgivaren är skyldig att planera, genomföra och följa upp verksamheten ur arbetsmiljö synpunkt. En central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka ar betsförhållandena, bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet samt vidta de åtgärder som undersökningarna ger anledning till. Arbetsgivaren behöver alltså regelbundet kontrollera till exempel belysning, luftkvalitet, ventilationssystem, bullerförhållanden, olika former av inredning och ut rustning samt hur drift och underhåll sköts. I det systematiska arbetsmiljö arbetet ingår också ett planmässigt arbete med tillgänglighetsförbättrande åtgärder. Den arbetsgivare som råder över ett arbetsställe är ansvarig för säkerhe ten hos fasta anordningar på arbetsstället samt hos andra anordningar som tillhandahålls där. Detta gäller även för anordningar som används av andra än egna anställda, t.ex. lastkajer för distributionsarbetare anställda av leve rantören eller städrum och pausrum för utifrån kommande städpersonal (Se

text: 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen

text: ). Vid tillämpningen av dessa föreskrifter inom jordbruket, småindustri och liknande bör följande beaktas.

text: Arbetsmiljölagen

text: och dessa föreskrifter gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Lagen och föreskrifterna gäller således även för anställda familjemedlemmar och anställda avbytare, samt för alla som arbetar i bolag. De gäller även för arbete som inte är stadigvarande, t.ex. tillsyn i djurstallar eller maskinhallar. Vissa regler gäller däremot inte för ensam eller familjeföretag utan bolag.

text: Arbetsmiljölagen

text: gäller delvis även utanför yrkeslivet. Elever, vårdtagare och värnpliktiga likställs i vissa avseenden med arbetstagare, bl.a. vad gäl ler arbetsmiljöns beskaffenhet ( kap.

text: 3 § arbetsmiljölagen

text: ). I skolans lokaler gäller därför dessa föreskrifter även för elevernas arbetsmiljö. För bostadsbyggnader bör särskilt nämnas att

text: arbetsmiljölagens

text: bestäm melser gäller alla typer av arbetsmiljö och att lagen också gäller för arbete i sådana utrymmen som t.ex. avfallsutrymmen, städrum, fläktrum och hissmaskinrum, även om de skulle finnas i bostadshus. För arbete i sådana utrymmen kan alltså ställas krav mot arbetsgivaren på t.ex. säkerhet, arbets utrymme och framkomlighet (Se

text: 2 kap.

text: och

text: 4 §§

text: arbetsmiljölagen

text: ). Om

text: utrymmena inte fyller kraven kan Arbetsmiljöverket förbjuda arbetsgivaren att bedriva arbete där. Fastighetsägare kan också förbjudas upplåta bristfäl liga arbetslokaler (Se kap.

text: 8 § arbetsmiljölagen

text: Ljus, ljud och luft

text: Genom rätt utformad belysning skapar man en god visuell miljö, ökar säker heten mot olycksfall, motverkar ögonbesvär och andra negativa hälsoeffek ter. Belysningen har också stor betydelse för att möjliggöra goda belastnings ergonomiska förhållanden samt för trivseln i arbetet. Synergonomi i arbets livet avser samspelet mellan människans seende och arbetet. Den inriktar sig därvid speciellt på seendet och synförhållanden i arbetet: att anpassa arbetsuppgiften och arbetsplatsen till människans olika förutsättningar och att vid behov hjälpa människan att anpassa sig till arbetsuppgiftens krav ge nom att använda speciella hjälpmedel. Arbetet kan anpassas t.ex. genom en ändamålsenlig belysning och ett väl valt arbetsavstånd med hänsyn till syn objektets detaljstorlek. En detaljerad vägledning vid planering av arbetsplatsens belysning ges i publikationen: ”Ljus & Rum. Planeringsguide för belysning inomhus”som utarbetats av belysningsbranschen i samråd med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet. Skriften innehåller förutom mer allmänna belys ningsrekommendationer ett omfattande tabellverk (utdrag ur standarden SSEN 2464, utgåva ) med bl.a. rekommenderade belysningsstyrkor för olika typer av arbetsplatser och arbetssituationer. Övriga skrifter om belys ning som anges i avsnitten ”Andra aktuella regler m.m.” ger information från olika aspekter, om allt från synergonomi till hur man matematiskt be räknar olika belysningsfaktorer. Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan orsaka hörselskador kan det också vara störande och tröttande. Det kan bi dra till den mentala belastningen och störa koncentrationen inför en arbets uppgift och därmed göra arbetsuppgifterna mer ansträngande. Buller kan också leda till att man sänker sin ambitionsnivå vilket kan ha negativ inver kan på arbetets kvalitet. Dessutom kan buller förhindra eller försvåra samtal och maskera annat önskvärt ljud. Buller i samband med undervisning har också visat sig försämra läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse hos barn. För känsliga personer, t.ex. hörselskadade, ökar risken för negativ på verkan. Monotona ljud, även på måttliga nivåer, kan göra att man blir söm nig, speciellt om ljudet är lågfrekvent vilket kan behöva beaktas exempelvis i kontrollrumsmiljöer. Buller kan också utgöra en indirekt olycksrisk på grund av att möjlig

text: heterna att uppfatta varningssignaler och t.ex. ljud från annalkande fordon försämras. Stadigvarande och längre tids exponering för buller med en Avägd ljud trycksnivå över ca 85 dB medför risk för hörselskador. Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs för att en hörselskada ska uppstå. Den individuella känsligheten varierar emellertid starkt, vilket medför att känsliga personer kan riskera hörselskador vid långvarig exponering även för buller med A vägda ljudtrycksnivåer omkring 5  80 dB. Även kortvariga ljud med hög ljudnivå kan ge bestående hörselskador. Impulsljud, t.ex. slagljud, kan vara särskilt skadliga. Det kan räcka med enstaka tillräckligt starka knallar för att man ska få en bestående hörselskada. Det är inte möjligt att ange ett generellt samband mellan bullerexponering och störningsupplevelse. Ofta kan även buller med låg nivå upplevas som mycket störande. Särskilt vid lägre ljudnivåer kan känsligheten för buller variera avsevärt mellan olika individer. Det går därför inte att ange någon nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är motiverade. En be dömning får därför göras från fall till fall och grundas på bl.a. bullrets ljud nivå, hur besvärande det upplevs, hur det påverkar möjligheten att uppfatta tal, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar med tiden, samt tek niska möjligheter att begränsa bullret. Ytterligare regler och allmänna råd finns i föreskrifterna om buller. Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Halten luftföroreningar på en arbetsplats bör därför alltid vara låg. Primära åtgärder är att sträva efter att använda material och processer som avger minsta möjliga mängd föroreningar. Detta gäller även vid val av bygg nadsmaterial. Bra ventilation och städning är två kompletterande metoder för att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en låg nivå.

text: Utrymning

text: Brand, utströmmande gas eller syrebrist, är exempel på sådant som kan innebära akuta risker för ohälsa och olycksfall för dem som arbetar på ett arbetsställe. Utvecklingen har medfört att dessa risker har ökat. Anledningarna är flera, bl.a. tillkomsten av nya material och produkter, ökad användning av gaser samt att produktvolymerna blivit större. Även bombhot o.d. har blivit vanligare. Många material och produkter kan ge snabb brandutveckling och farli ga brandgaser. Brandgaser kan vara giftiga, frätande och brandfarliga. De är hälsofarliga, vid höga koncentrationer dödliga och ofta bemängda med

text: mörk rök. Den mörka röken minskar snabbt sikten och försvårar utrymning en. Utströmmande gas utgör en risk för förgiftning eller kvävning. En del gaser kan dessutom bilda explosiv blandning med luft. Grunden för säker utrymning är: utrymningsvägar, larm som varnar för faran samt kunskaper om riskerna och om hur man ska bete sig när larm utlösts.

text: Regler och myndigheter

text: Flertalet regler om byggande är samlade i byggnadsförfattningarna. Allmän na regler om byggnader, andra anläggningar och byggprodukter finns i la gen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. BVL (SFS 994:84) och i förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. BVF (SFS 1994:1215). Allmänna bestämmelser om byggande finns i plan- och bygglagen, PBL (SFS 98:0) och i plan och byggförordningen, PBF (SFS 98:383). Lagarna kompletteras av föreskrifter och råd i Boverkets bygg regler, BBR (BFS 993:5), Boverkets konstruktionsregler, BKR (BFS 993:58) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på all männa platser, HIN (

text: BFS 2003:9

text: ). Vissa regler som rör byggande finns i

text: arbetsmiljölagen

text: (SFS 9:60) och i olika detaljföreskrifter till lagen i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Byggnadslagstiftningens krav riktas till byggherren och fastighetsägaren och tillämpas av byggnadsnämnden vid tillsyn. Byggherren har det fulla ansvaret för att kraven i bygglagstiftningen blir uppfyllda och att byggnaden får goda kvaliteter. Byggherren ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning under byggandet och att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen. Tillsynen omfattar bl.a. att bevaka att gällande bestämmelser följs samt att genom information förekomma brister i byggandet. Arbetsmiljölagstiftningens krav riktas i första hand till arbetsgivaren, som har ansvaret för att arbetsmiljöreglerna följs, och kontrolleras av Arbetsmil jöverket vid tillsyn. Arbetsmiljöverket stöder sina krav på

text: arbetsmiljölagen

text: och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid bedömningen i det enskilda fal let kan inspektionen även välja att ta ledning av t.ex. Boverkets Byggregler (BBR) eller av kunskapsmaterial från handböcker i ämnet. Med stöd av

text: arbetsmiljölagen

text: finns möjlighet att kräva förbättringar av

text: arbetsmiljön även ifråga om befintliga byggnader, oavsett om någon nyeller ombyggnad är aktuell eller ej. Byggnads och arbetsmiljöförfattningarna är skrivna med inbördes sam ordning. Om en arbetslokal är utförd så att ett krav enligt byggreglerna är uppfyllt är i allmänhet även arbetsmiljöreglernas motsvarande krav på loka len uppfyllda, men undantag förekommer. Från arbetsmiljösynpunkt ska en arbetslokal bedömas med hänsyn till den verksamhet som bedrivs eller avses bedrivas då bedömningen görs. Andra och strängare krav än vid bygglovsprövningen kan därför bli aktuella, t.ex. om verksamhet, utrustning eller installationer ändrats sedan dess. Vissa säkerhetsfrågor regleras genom andra författningar och med tillsyn av andra organ. Samordning kan därför behövas. Regler om skydd mot fara orsakad av elektrisk ström finns i

text: Ellagen

text: (SFS 99:85) och om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EMClagen (SFS 992:52) och i tillämpningsföreskrifter. Ansvarig myndighet för dessa frå gor är Elsäkerhetsverket. Verket har tillsyn över elektriska starkströmsan läggningar, och sådana anläggningar kontrolleras också genom att särskild behörighet krävs för installatörer. Ett flertal regler om skydd mot fara från brand finns i byggnadslagstift ningen med dess tillämpningsregler, lag om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:8) och förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:89) samt i la gen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och dess tillämpningsföreskrifter. Därutöver finns råd, anvisningar o.d. till skydd mot fara från brand, som utgivits av t.ex. Närings och teknikutvecklings verket, Svenska Brandskyddsföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och olika branschorganisationer. Frågor om lag om skydd mot olyckor handläggs centralt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och lokalt av kommunernas rädd ningsnämnder och räddningstjänster. Ansvaret för tillsyn av skydd mot brand faller i första hand på kommunen och dess nämnd för räddningstjänsten. Nämnden kan som sakkunnig i rädd ningstjänstfrågor medverka i byggnadsnämndens plan och byggärenden samt ska som myndighet vid tillsyn kontrollera brandskyddet (organisation, byggnadstekniskt brandskydd, egenkontroll, personalutbildning m.m. som påverkar brandskyddet) i byggnader eller andra anläggningar. Nämnden är även tillsynsmyndighet enligt LBE. Även arbetsmiljölagstiftningen innehåller regler till skydd mot fara från brand.

text: Arbetsmiljölagens

text: 2 kap. 4 §

text: föreskriver att betryggande skyddsåt gärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Det ligger dock i sakens natur att tillsynsmyndigheten

text: samverkar med kommunens räddningstjänst för att åstadkomma ett fullgott skydd för arbetstagare vid brand. Tillsyn utförs enligt lagen (

text: ) om skydd mot olyckor (LSO) av sär skilda förrättare som utses av den kommunala nämnden för räddningstjänst. Med tillsyn avses kontroll att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidtagit skäliga brandskyddsåtgärder med avse ende på bl.a. organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd i syfte att eliminera risker för brand och skador till följd av brand. Den kommunala miljö och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över bl.a. skolor och daghem vad gäller hälsoskydd och hygien enligt regler från Soci alstyrelsen, och över livsmedelslokaler vad gäller livsmedelshantering enligt regler från Statens livsmedelsverk. För vissa personalutrymmen finns även regler utfärdade av Statens livsmedelsverk. Dessa regler kan ställa andra krav på personalutrymmen än vad som krävs i dessa föreskrifter, som en dast anger minimikraven sett från arbetsmiljösynpunkt. När det gäller arbetsplatser inom hälso- och sjukvård samt tandvård finns krav på god hygienisk standard i hälso och sjukvårdslagen (982:63) res pektive tandvårdsförordningen (SFS 998:338). I

text: 2 kap.

text: arbetsmiljölagen

text: anges att arbetsmiljön ska vara tillfredsstäl lande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utveck lingen i samhället. Av lagens motiv framgår att arbetsmiljön ska förbättras i takt med de möjligheter utvecklingen ger. Samtidigt förutsätts enligt för arbetena till lagen att en avvägning sker vid tillämpningen när det gäller rimligheten av behövliga insatser. Frågan om avvägning av arbetsmiljökrav mot andra intressen kan upp komma bl.a. i äldre byggnader med kulturhistoriskt värde. Kulturminnes lagstiftningen och byggnadslagstiftningen (

text: PBL 3:2

text: och 3:0) innehåller regler om skydd för särskilt värdefulla byggnader. I sådana fall bör tillämp ningen av dessa föreskrifter och avvägningen med hänsyn till vad som är möjligt och rimligt göras genom att särskild omsorg ägnas dels organisa tionen av arbetet som utförs i lokalen och dels valet av tekniska lösningar, för att undvika onödiga ingrepp i byggnaden. När åtgärder är nödvändiga för att nå en godtagbar arbetsmiljö bör sådant utförande väljas som innebär minsta möjliga skada för de kulturhistoriska värdena, lämpligen i samråd med länsantikvarien och inspektionen.

text: Kommentarer till enskilda paragrafer

text: Tillämpningsområde

text: Till 1 § Inom tillämpningsområdet gäller föreskrifterna utformning och un derhåll av arbetsplatser, personalutrymmen och förbindelseleder både inne och ute. De omfattar alla typer av arbetsplatser, stadigvarande som tillfälli ga, i såväl befintliga som planerade nya byggnader och andra anläggningar. De omfattar även distansarbete och arbete i enskilt hem. Entréer, trapphus, korridorer, förråd, städrum, avfallsutrymmen och drift rum samt källar och vindsutrymmen, s.k. kryputrymmen och kulvertar ut gör ofta tillfälliga arbetsplatser för dem som utför t.ex. transporter, städning eller underhåll och tillsyn. Även lastkajer och plattformar samt trappor, ramper, fasta stegar m.m. som är tillträdesanordningar till arbetsplatser, arbetslokaler och personalut rymmen har betydelse för arbetsmiljön och omfattas av föreskrifterna. Bostadsutrymmen kan samtidigt utgöra arbetsplatser för personal t.ex. i gruppbostäder eller ett enskilt hem. För vissa verksamheter, som omvårdnadsarbete i enskilt hem och bygg nads och anläggningsarbete, och ämnesområden finns även särskilda före skrifter eller allmänna råd. Se ”Andra aktuella regler m.m.”. För verksamheter inom transportsektorn undantas de arbetsplatser och förbindelseleder som finns i transportmedel från föreskriftens krav på ut formning och underhåll. Reglerna om personalutrymmen gäller för samtliga verksamheter, utom för anläggningar som normalt endast används vid krigs eller beredskaps tillstånd och vid fältmässiga övningar inom Försvarsmakten, d.v.s. de gäller även för byggnads och anläggningsarbete, utvinningsindustrin och trans portsektorn. Bestämmelser om ansvar för personalutrymmen för byggnads och anläggningsarbete finns även i föreskrifterna om byggnads- och anlägg ningsarbete.

text: Definitioner

text: Till 2 § Exempel på vad som i dessa föreskrifter avses med en stadigva rande arbetsplats är datorarbetsplats, kassaarbetsplats, arbetsplatsen vid en svarv eller den enskilda arbetsplatsen i ett callcenter. Exempel på vad som normalt räknas som tillfällig arbetsplats är driftrum eller soprum. Med an nan anläggning avses broar, flygfält, bergrum, tunnlar, kajer, idrottsplatser, radio och telemaster m.m.

text: En bostad räknas normalt inte som en arbetslokal, utan utgör oftast en tillfällig arbetsplats för exempelvis vårdpersonal. Samtliga uppräknade personalutrymmen behövs inte på alla arbetsställen. Vilka som behövs avgörs med ledning av bestämmelserna under respektive avsnitt i föreskrifterna och den övergripande bestämmelsen i 92 §. Skolgår den räknas som pausutrymme för elever men kan också utgöra arbetsplats för elever och personal. Ett personalutrymme kan utgöras antingen av ett helt rum eller i vissa fall en del, t.ex. en avskärmning av ett rum. Vid arbete utanför ett fast driftsställe kan personalutrymmet också inrymmas i t.ex. en personalbod, en särskilt iordningställd bil eller tillfälligt i en befintlig byggnad. Se även ”Ordförklaringar” sidorna 98–02.

text: Allmänna krav

text: Till 3 § Tomtmark är ofta arbetsplats för bl.a. personal inom förskoleverk samhet och skolbarnsomsorg, fastighetsskötare, trädgårdsarbetare och vakt mästeripersonal. Deras arbetsmiljö påverkas i stor utsträckning av hur bygg nader och anläggningar är placerade på tomten. Det finns också andra grupper vars arbetsmiljö kan påverkas. Hit hör t.ex. renhållningsarbetare, tidningsbud, färdtjänstpersonal, ambulanspersonal, lastbilschaufförer, varubud och bevakningspersonal. Det är i första hand dessa gruppers arbetsgivare som har ansvaret för deras arbetsmiljö. Ett visst ansvar finns också hos den som råder över det arbetsställe dit de kommer, men bara i de fall då arbetsstället omfattar även tomtmarken. Risken för belastningsskador minskar i många arbeten om marken med ger och det finns utrymme att använda kärra eller traktor för t.ex. snöröj ning eller sandning. Från avfallsutrymme till gata är det viktigt att transport vägen möjliggör hantering med kärra. Trä, puts, fasadelement och glas har erfarenhetsmässigt visat sig behöva åtgärdas många gånger under en byggnads brukstid. Ytterbelysning och an dra anordningar som placeras på fasad behöver vara åtkomliga t.ex. för byte av lampor. Utrymme för kranbil, lift eller ställning på mark kan behövas för att t.ex. fönstertvätt ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt om annan anordning saknas. Det är lämpligt att lyktstolpar, ventilationsrör m.m. placeras på en hård gjord yta eftersom gräsklippning med maskin inte kan ske närmast sådana föremål. En hårdgjord eller grusad yta närmast fasaden och rabatter som är åtkomliga för rensning minskar risken för belastningsskador vid tomtarbe

text: ten. Växtval och placering i samråd med en sakkunnig kan bl.a. medföra färre skador på hårdgjorda ytor och riskfriare växt och markunderhåll.

text: Till 4 § Vid val av placering av en arbetsplats, en lokal eller en byggnad be höver normalt även risker och annan inverkan från omgivningen beaktas. Byggnadens placering och orientering bör bl.a. bestämmas med hänsyn till det lokala klimatet (vindförhållanden etc). Dessutom bör dagsljusavskärm ning från andra byggnader och terräng samt buller i omgivningen beaktas. Vad som är lämplig storlek och utformning beror bl.a. på • verksamhetens art och omfattning, • antalet arbetstagare och skiftgång, • arbetstagarnas ålder, • ventilationssystem, • belysningssystem, • inredning och utrustning, • arbetsutrymme, • hantering av farliga ämnen, • bullrande verksamhet, • upplag av material, • transporter och förflyttningar, • renhållning och städning, • driftutrymmen, • tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsätt ning, • underhållsarbeten, • könsfördelning. Lämplig storlek för en arbetslokal ger tillräckligt utrymme för arbetsbord och maskiner, för betjäning, tillsyn och underhåll, för upplag av material, för passage och transporter samt för säkerhet mot klämning osv. Ett fritt utrymme om 0,6 m är i regel tillräckligt för passage och för att förebygga att någon klämmer sig t.ex. mellan en rörlig maskindel och vägg, pelare eller dylikt. Lokalernas utformning bestämmer också kommunikationsmöjlighe ter och överblick av lokaler och samband. Dessa möjligheter är viktiga för att tillfredsställa människans behov av social gemenskap och orientering. Ibland finns även behov av avskildhet vid exempelvis enskilda samtal med patienter eller föräldrar i en förskola. För att synförhållandena i arbetet ska vara bra är det viktigt att arbetsplat sen är ordnad så att synfältet inte störs av inredning, utrustning och andra föremål. Det är särskilt viktigt att lokalernas storlek och utformning tar hänsyn till

text: belastningsergonomiska krav, så att det finns utrymme för arbetsställningar och arbetsrörelser som inte är påfrestande och som kan avlastas och varie ras. Samtidigt är det angeläget att den fysiska aktiviteten i ett arbete inte blir alltför inskränkt. En genomtänkt placering och utformning av mötesplatser för diskussion och tankearbete, liksom av pausutrymmen kan bidra till att vi rör oss mer. Vid vård eller förflyttning av patienter, behövs ett fritt utrymme. För att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt behövs normalt ett fritt arbets utrymme av minst 0,8 m i rörelseriktningen där förflyttning sker t.ex. vid en säng eller i ett hygienutrymme. Då hjälpmedel används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera hjälpmedlet. Lokaler behöver normalt också vara utformade och dimensionerade för städarbete, bl.a. ge tillräckligt svängrum. Lämplig utformning för städarbete innebär normalt att städvagn kan användas. Fria golvytor underlättar ren göringen. I hygienrum underlättas golvrengöringen genom att toalettstol och tvättställ görs väggmonterade. I vissa verksamheter förekommer särskilda risker för hot eller våld mot personalen, t.ex. i butiker eller vårdinrättningar. Risken kan minskas med lämplig disposition och utformning av lokalerna. Exempel på åtgärder är dörrar och låssystem som utestänger obehöriga, en planlösning som ger uppsikt över lokal, entréer och besökande, säkerhetsavstånd och reträttvä gar, lämpliga vägar för värdetransporter samt vid utgången sådan utblick och belysning att området kring utgången kan kontrolleras inifrån. I förskolor behöver barnsäkerheten vara tillfredsställande både utomhus och inomhus. Olycksfallsrisken för barnen innebär påfrestningar för perso nalen. För barnsäkerhet i förskola och skola, se Boverkets Byggregler, BBR. Liten rumshöjd kan göra det svårt att ordna tillfredsställande ventilation och belysning och kan inverka ofördelaktigt på dagsljuset. Liten rumshöjd i exempelvis varumottag kan leda till arbete i felaktiga arbetsställningar med belastningsskador som följd. Vilken luftvolym som behövs per person regleras inte särskilt utan be stäms av förekommande luftföroreningar kopplat till gällande krav på till räcklig och dragfri ventilation. Rumshöjden räknas normalt till undertak och till underkant av balkar, ventilationskanaler o.dyl., såvida inte deras inverkan på rumshöjden kan godtas utan olägenhet. Vilken fri höjd som är tillräcklig på en arbetsplats eller i en arbetslokal be ror bl.a. på vilka arbetsmaskiner, lyftanordningar och andra tekniska anord ningar som används i verksamheten. Det är viktigt att beakta att även tillsyn och skötsel kräver viss fri höjd. För arbetslokaler är i allmänhet en rumshöjd av 2, m tillräcklig. I lokaler

text: där endast ett mindre antal personer arbetar kan ofta en rumshöjd av 2,4 m räcka. En lägre rumshöjd kan ibland vara tillräcklig i mindre delar av loka len, dock i allmänhet inte mindre än 2, m för sådan del där arbete utförs och ståhöjd erfordras. På samma sätt kan en mindre rumshöjd ibland vara tillräcklig i utrymmen där personer inte arbetar mer än tillfälligt, t.ex. maskinrum, små kyl och frysrum, installationsutrymmen, avfallsutrymmen, kulvertar, kommunika tionsutrymmen, manöverhytter och liknande, dock i allmänhet inte mindre än 2, m. Det är olämpligt med mindre fri höjd än 2,0 m i trappor. I regel är 2,4 m tillräcklig rumshöjd i personalutrymmen. I större perso nalmatsal behövs dock oftast 2, m. Det är viktigt att utrymmen för ledningar och kanaler i grund och på vind ger tillräckligt utrymme för både arbete och förflyttning och för både instal lation och senare arbeten. Utgångspunkten bör vara att arbetsutrymmet inte är mindre än 0,6x0,9x2, m för att arbetet ska kunna utföras på ett någor lunda godtagbart sätt. Hantering av material och utrustning kan öka utrym mesbehovet. Det kan också behöva ökas beroende på andra faktorer som t.ex. fotfäste, klädsel, smuts och föroreningar på väggarna etc.

text: Till 5 § Det är viktigt att samband mellan arbetsplatser och mellan och inom arbetslokaler är säkra, bekväma och överskådliga. Lämpliga samband är en viktig förutsättning för rationellt och säkert arbete. Tillgänglighet och samband bestäms av lokalernas förläggning, utformning och disposition samt deras inbördes placering och förbindelser. Om täta förflyttningar och transporter kan förutses mellan olika lokaler bör lokalerna samlas och ges invändig förbindelse. Det är viktigt att det från arbetslokaler finns nära till gång till personalrum, särskilt till pausrum och toaletter. Detta gäller i hög grad för yngre skolbarn. En ”skolgård” i en park i omgivningen eller toalet ter i ett särskilt hus längst bort på skolgården motsvarar oftast inte kravet i paragrafen. Det är viktigt att förbindelseleder planeras så att de är säkra för gående och fordon och så att arbetstagare som arbetar i närheten av dessa förbindel seleder inte utsätts för olycksrisker genom trafiken. Problem med förflyttning och transporter utomhus kan förekomma vid t.ex. motell. Ett vindskyddat skärmtak med tillräcklig bredd och med under laget planerat för städ och tvättvagnar är därvid vanligtvis tillräckligt som klimatskyddad förbindelse mellan gästrummen i samma byggnad. En tillfredsställande tillträdesled till driftrum är säker och bekväm och medger transport av förekommande verktyg och material. Tillträdesväg be

text: höver normalt vara permanent. För uppstigning bör normalt finnas trappa med ledstänger. Tillträdesleder och dörrar till fläktrum bör ha full höjd. Tillträdesväg till utrymmen för installationer, särskilt hissmaskinrum, be handlas även i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets hissföreskrifter (H).

text: Till 6 § Kravet på tillgänglighet och användbarhet är begränsat till att gälla om det behövs. I bruksskedet (färdigställda arbetsplatser och personalut rymmen) innebär detta att krav på tillgänglighet och användbarhet enligt

text: arbetsmiljölagen

text: endast kan ställas i de fall det finns arbetstagare med funk tionsnedsättning. Med arbetstagare likställs bl.a. den som genomgår utbild ning och den som under vård i anstalt utför anvisat arbete. Arbetsuppgifter na måste dessutom kunna utföras av denne arbetstagare. Avsteg från kravet på tillgänglighet och användbarhet kan alltså bli aktuellt för en viss lokal, del av lokal eller enskild arbetsplats där det är befogat med hänsyn till arbe tets art. När arbetslokaler görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att även personalutrymmen är tillgängliga och användbara, t.ex. matutrymme, toalettrum, kläd och tvättutrymme. I projekteringsskedet innebär begränsningen att endast arbetsställen, där man kan förutse att det i framtiden kommer att finnas anställda med olika typer av funktionsnedsättning, måste utformas för en allmän/generell till gänglighet och användbarhet. Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga kan normalt an ses tillgodosedd om lokalen är tillgänglig för en person med rullstol. Där vid behöver särskilt beaktas hindrande höjdskillnader men också tillräckligt fritt mått i dörrar och passager samt möjlighet att öppna dörrar från rullstol. Även små höjdskillnader t.ex. trösklar kan vara hinder. Exempel på åtgärder för att göra en lokal tillgänglig för personer med nedsatt syn är att risker från hinder och nivåskillnader särskilt beaktas, t.ex. genom markering av trappsteg, att orienteringen underlättas genom enkla och tydliga samband mellan lokaler, val av lämpligt golvmaterial och kon trasterande färgsättning samt att tillräcklig och bländfri belysning finns. Exempel på anpassning för hörselskadade är tillräckligt korta efterklangs tider i arbetslokaler och personalutrymmen, låg nivå på bakgrundsbuller, golvbeläggning och möbler som minimerar uppkomsten av störande ljud samt installation av hörselslinga i rum för undervisning, sammanträden o.dyl. Exempel på åtgärder för allergiker är att välja lättstädad inredning, låg emitterande material, kontinuerlig ventilation och utökad städning.

text: Lokalernas tillgänglighet och utformning tillhör de faktorer som är av vikt både för arbetstagares möjlighet att vara kvar i eller återkomma till ar betslivet, och för arbetsgivarens uppgift att anpassa arbetsförhållandena till enskildas arbetsförmåga och funktionsnedsättning. Arbetsanpassnings och rehabiliteringsaspekter behöver därför beaktas redan vid lokalplaneringen i projekteringsstadiet. Se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsan passning och rehabilitering. Byggnaders utformning med avseende på tillgänglighet och användbar het för personer med funktionsnedsättning regleras även av plan och bygg lagen (PBL), byggnadsverkslagen (BVL) och dess förordning (BVF). Bover kets byggregler BBR om tillgänglighet gäller vid nybyggnad och tillbygg nad och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder (HIN) gäller för befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och an vändbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM) gäller för nyanläggning av dessa allmänna platser och områden som även kan utgöra arbetsplatser. Det kan t.ex. vara fritidsområden, nöjespar ker, golfbanor och skidbackar med liftar. Enligt

text: diskrimineringslagen

text: är en arbetsgivare skyldig att se till att en ar betssökande eller en yrkespraktikant med funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.

text: Till 7 § I arbetslokaler och personalutrymmen där halkrisken är särskilt stor behöver golvet normalt vara belagt med ytsträvt material, i första hand på gångytor men vid behov på hela golvet. Halkrisken blir särskilt stor t.ex. där det förekommer spill av vatten eller fett, såsom i vissa livsmedelslokaler. Det finns för närvarande inga lätthanterliga mätmetoder för att på plats bestämma halkrisken, utan den måste bedömas. Vid val av golvmaterial kan strävan efter halkfrihet och lätthet att städa ibland upplevas som motstridiga krav. I t.ex. livsmedelslokaler förekom mer spill av vatten och fett så att halkrisken kräver ytsträvt golv, samtidigt som livsmedelshygienen kräver att golven ska kunna rengöras noggrant. Det finns dock rengöringsmetoder även för ytsträva golv som tillfredsställer både kravet på lätthet att städa och höga krav på resultatet. Det är viktigt att arbetsplatser och pausutrymmen utomhus utformas och sköts så att risken för halka och fall minimeras. Vid risk för halka under vin tersäsongen behöver arbetsområden och förbindelseleder skottas och san das.

text: Till 8 § Exempel på olägenheter som kan medföra särskilda risker för ohäl sa och därför kan motivera särskild lokal är buller, vibrationer, värme, kyla, strålning, damm, spån, rök, dimma, gas, ånga och illaluktande eller farliga kemiska eller mikrobiologiska agens. I första hand bör olägenheter undvikas genom val av ämnen och proces ser som är mindre riskabla. Syftet med att avskilja en riskabel process är att förebygga skador genom att olägenheterna hindras att beröra flera än nöd vändigt. Andra slags förebyggande åtgärder kan undantagsvis vara alter nativ till avskiljning. De kan också behövas som kompletterande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är processventilation, avskärmning, avskilt ut rymme för personalen eller, i sista hand, personlig skyddsutrustning. Exempel på utrustning och komponenter som ofta kan placeras i ett sär skilt utrymme på grund av bullerproblem är fläktar, pumpar, hydraulaggre gat, transformatorer och kompressorer. Uppställningen behöver dock plane ras så att servicepersonalen inte utsätts för onödigt buller. Om flera aggregat placeras i samma utrymme kan det vara lämpligt att se till så att alla aggre gat i utrymmet kan stängas av samtidigt vid service. Andra exempel på när utrustning och verksamhet bör placeras i ett sär skilt rum är diskhantering inom restaurangbranschen och sprutmålning i måleriverkstäder. Regler för utformning av arbetslokaler där brandfarliga och explosiva va ror hanteras finns i Räddningsverkets föreskrifter. Några äldre föreskrifter från Sprängämnesinspektionen gäller fortfarande. Dessa föreskrifter fortsät ter att gälla i den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

text: Dagsljus

text: Till 9 § Tillgång till dagsljus och utblick är en viktig del i en god arbetsmiljö. Rikligt dagsljus och god utblick bör därför eftersträvas. Varje del av verk samheten som kan utföras i dagsljus bör placeras i lokal med fönster. Dagsljus har förutom som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för män niskans dygns och årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig upp fattning av rummets och föremålens skiftningar i färg och form. Tillgången till dagsljus beror bl.a. av fönstrens utformning, orientering, storlek och placering i höjd. För arbetslokal med rumsdjup mindre än 6–8 m kan väggfönster oftast ge tillfredsställande dagsljus om fönsterglasarean uppgår till ca 0 % av golvarean. Större glasarea kan behövas t.ex. om andra byggnader skärmar av dagsljuset. Andra lösningar kan bli aktuella för höga eller djupa rum.

text: Sekundärt ljus, som fås genom fönster från annat, direkt belyst utrymme kan ibland ge godtagbart dagsljus. I vissa fall kan dagsljus inte komma ifråga på grund av verksamhetens art. Exempel på fall då dagsljus helt eller delvis brukar kunna utelämnas är: lokal för fotografiska arbeten, bergverkstad, kraftstation förlagd under jord, lagerlokal i källarvåning, servicelokal för underjordisk anläggning om lokalen måste ligga i anslutning till anläggningen, frys och kylrum, affärs centra med stor golvyta samt lokal där det för att erhålla en fullgod produkt är nödvändigt att ha en liten fönsteryta, t.ex. för att hålla lufttemperatur och luftfuktighet i lokalen konstanta. I arbetslokal utan fönster är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den artificiella belysningen, ventilationen, inredningen och färgsättningen. Det är dock direkt olämpligt att montera ljuskällor inom synfältet i syfte att upp nå ljusterapieffekter under arbetets gång eftersom detta oftast skapar stark bländning. Om dagsljus saknas i arbetslokalerna är det särskilt viktigt att utrymmen för raster och pauser har fönster. I vissa fall är tillgång till dagsljus och utblick av mindre betydelse och kan utelämnas. Detta gäller exempelvis personalutrymmen som klädrum, om klädningsrum, torkrum, tvätt och duschrum och toalettrum, utrymmen där man normalt vistas under mycket kort tid. Förutom att vara källa för dagsljus ger fönstren möjlighet till utblick. Ut blicksfönster ger kontakt med omgivningen med syfte att ge information för orientering, upplevelse av väder och årstid, omväxling för att motverka tröttande enformighet och en minskad känsla av instängdhet. Känslan av instängdhet kan uppstå särskilt i mindre lokaler och lokaler med liten rums höjd. Med fönster som ger utblick avses normalt placerade väggfönster mot det fria. Ibland kan också högt placerade väggfönster eller takfönster ge värde full kontakt med omvärlden. Om inte direkt utblick är möjlig upplevs det normalt som värdefullt att kunna se ut över ett dagsljusbelyst rum.

text: Belysning

text: Allmänna regler

text: Till 10 § Ljusbehovet på ett arbetsställe kan tillfredsställas med dagsljus, artificiell belysning eller en kombination av dessa. Dagsljuset varierar kraftigt med årstid, tid på dygnet och väderlek. Det kan därför vara svårt eller omöjligt att enbart med dagsljus få en varaktigt

text: god arbetsbelysning. Normalt kompletteras dagsljus med artificiell belys ning på så sätt att belysningsanläggningar dimensioneras utan hänsyn till dagsljus. Vid planering av en belysningsanläggning samt vid efterföljande bedöm ning av belysning kan, beroende på typ av arbete, bl.a. följande faktorer be höva beaktas: belysningsstyrka, luminansfördelning, ljusets riktning, kon trast, bländning, färgåtergivning och ljusfärg. Undersökning och bedömning av belysning kan avse dels mätning av belysningsstyrka eller luminans, dels subjektiv värdering av övriga belys ningsfaktorer. Uppenbara brister såsom bländning, dålig kontrast, olämpligt ljusinfall, störande skuggbildning, dålig färgåtergivning och flimmer kan fastställas genom observation utan hjälp av mätinstrument. Otillräcklig eller alltför stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och skuggbilder ökar risken för olycksfall samt kan ge upphov till exempelvis ögonbesvär och belastningsskador. Tillfredsställande ljusförhållanden behövs inte enbart på arbetsplatsen utan även i angränsande utrymmen och områden där personer vistas eller förflyttar sig under arbetsdagen eller vid arbetets början eller slut, såsom exempelvis trapphus, gångar och vägar. Det är viktigt att beakta belysnings behovet även på tillfälliga arbetsplatser för underhålls och städpersonal. Risker för olycksfall kan särskilt finnas på utomhusarbetsplatser som t.ex. byggarbetsplatser, gruvområden, trafik- och transportleder, lagerplatser utomhus och skol och förskolegårdar. På byggarbetsplatser, där arbetsför hållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fort löpande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade arbets förhållanden. Det är lämpligt att belysningen planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig även vid en viss normal nedsmutsning av belysningsanläggning en och med beaktande av att ljuskällorna åldras. En ny belysningsanlägg ning behöver därför dimensioneras för högre belysningsstyrka än det värde som i tabellverk rekommenderas för arbetsuppgiften. Vid planering av be lysningen bör hänsyn även tas till färgsättningen i rummet. Som riktvärden för belysningsstyrkor för olika typer av arbetsplatser och arbetssituationer inomhus och utomhus kan de rekommenderade värdena i standarderna SSEN 2464 utgåva och SSEN 24642 användas. Det kan vidare vara lämpligt att belysningsarmaturer är utformade och in stallerade så att nedsmutsning och korrosion så långt möjligt undviks samt att rengöring och lampbyte underlättas och kan utföras på ett säkert sätt. För att minska kostnaden för att byta ljuskällor kan byten vid större an läggningar ofta utföras gruppvis. Detta bör ske vid på förhand bestämda

text: och lämpligt valda tidpunkter. I underhållsplanen bör även vikten av att rätt ljusfärg väljs vid byte av ljuskälla påpekas. Ljuskällor och armaturer bör rengöras regelbundet. Även en återkom mande rengöring av samtliga rumsytor är väsentlig för lokalens ljusförhål landen.

text: Till 11 § En god arbetsbelysning har i första hand till uppgift att tillgodose behovet av ljus för arbetsuppgiften. Ljusbehovet bestäms bl.a. av den indi viduella synförmågan och arbetsuppgiftens art, detaljstorlek och kontrast samt krav på precision och snabbhet. Med tilltagande ålder försämras syn förmågan: ögonlinsen grumlas långsamt samtidigt som syncellerna degene rerar. Detta medför bl.a. att en äldre person behöver mer ljus än en yngre. Linsgrumlingar medför även att ögats känslighet för bländande luminan ser i synfältet ökar. Sådana förändringar kan börja märkas redan i åldrarna 40–45 år. För att uppfylla kraven i 11 § kan den artificiella belysningen utformas som allmänbelysning av olika typer eller som allmänbelysning kombinerad med platsbelysning. Syftet med allmänbelysningen är att ge tillräcklig be lysning såväl i det inre synfältet (på synobjektet) som i det yttre och perifera synfältet. För att undvika direktbländning bör ljuskällorna avskärmas. Allmänbelysningen, utformad för att ge någorlunda jämnt fördelad belys ning, säkerställer emellertid inte alltid att varje enskild arbetsplats får rätt be lysning. Detta kan i vissa fall avhjälpas genom att allmänbelysningen utfor mas så att den främst orienteras (lokaliseras) till de enskilda arbetsplatserna. Denna lokaliserade allmänbelysning åstadkoms genom speciellt riktade och fördelade armaturer som anpassas till de enskilda arbetsplatsernas ljusbe hov med avseende på ljusriktning, belysningsstyrka och ljusfördelning. Om installationen utförs så att armaturerna går lätt att flytta samt kan tändas och släckas individuellt eller ljusregleras på annat sätt, ökar möjligheterna att anpassa belysningen till arbetet. På större utomhusarbetsplatser, där belysningen anordnats genom ljus källor monterade på höga master, uppstår lätt bländning då arbete bedrivs med uppåtriktad blick i ljuskällans riktning, t.ex. vid lastning och lossning. Dessutom kan de höga ljuskälleluminanserna i förhållande till omgivande mörker ge kontrastbländning. För att en sådan anläggning ska bli tillfreds ställande bör masterna om möjligt placeras så att man slipper att arbeta med armaturerna i blickriktningen. Dessutom är det lämpligt att använda avskär mad armatur av asymmetrisk typ. Med platsbelysning nära synobjektet är det lätt att uppnå riktig luminans fördelning i det inre synfältets olika delar samt undvika störande skuggor

text: och reflexer. Genom att flytta, vrida eller på annat sätt reglera belysningsar maturen har den enskilde möjlighet att anpassa belysningen efter sina be hov. På tillfälliga arbetsplatser, exempelvis vid vägarbete och skogsarbete mås te arbetsbelysning ofta ordnas med flyttbara armaturer, ljuskedjor eller strål kastare monterade på rörliga arbetsmaskiner. Flyttbara mindre lampor, så som handhållna lampor och pannlampor kan i vissa fall, t.ex. på bangårdar, utgöra komplement till fasta eller flyttbara armaturer för att få nödvändig platsbelysning. På grund av de stora olycksfallsriskerna på tillfälliga arbets platser är det betydelsefullt att besvärande bländning och skuggbildning så långt som möjligt hindras.

text: Till 12 § Starka och plötsliga luminansändringar i en arbetslokal eller inom ett arbetsområde medför besvär genom att ögat behöver en viss tid för an passning till olika luminansförhållanden. Problem kan således uppstå vid hastig förflyttning från en väl belyst plats till en mindre belyst plats eller omvänt, t.ex. när en truckförare kör från en väl belyst verkstadslokal till en måttligt belyst lagerlokal eller från en svagt belyst och i mörka färger må lad lokal ut på en solbelyst gård. För att begränsa anpassningsbesvären kan övergången mellan lokaler eller områden med stora luminansskillnader ske under stegvis förändrade luminansförhållanden. I restaurang med betydande ljusskillnad mellan serveringslokal och eko nomiutrymme är det viktigt med en ljusmässigt mjuk övergång mellan de båda lokalerna.

text: Ljuskällor och belysningsanläggningar

text: Till 13 § Ljuskällor med olika färgåtergivningsförmåga kan förstärka eller försvaga färgkontrasten, vilket är av stor betydelse för förmågan att se bra. Det kan vara tröttande och psykiskt påfrestande att arbeta i ljus med mindre god färgåtergivning. Om arbetsuppgifterna ställer krav på extra noggrann färgbedömning är det särskilt viktigt att ljuskällan har rätt anpassad färg temperatur, samt att dess färgåtergivningsindex (Ra) är högre än 90. Sådana krav kan exempelvis ställas på vissa arbetsplatser i färgfabriker, inom gra fiska branschen, inom textilhantering, på sjukhus och i laboratorier. När lysrör används som belysningskälla vid mindre synkrävande arbets uppgifter än ovan bör lysrörens färgåtergivningsindex vara större än 80. I de fall där andra typer av urladdningslampor ska användas väljs lämpligen de med högsta möjliga färgåtergivningsindex. Ljuskällans färgtemperatur bör i samtliga fall vara väl anpassad för arbetsuppgifterna.

text: Enfärgat (monokromatiskt) ljus från t.ex. lågtrycksnatriumlampor saknar färgåtergivningsförmåga, vilket medför att det kan vara svårt att se varnings skyltar och nödstopp. Denna typ av belysning bör i sådana fall kompletteras med platsbelysning för de anordningar, som det är viktigt att kunna se bra.

text: Till 14 § Om ljuset varierar periodiskt kan belysningen upplevas som flim rande. Flimmer karakteriseras av sin frekvens och luminansvariationens storlek under periodtiden. I lysrör finns s.k. lyspulver. Detta har en viss efterlysning som verkar utjämnande på ljusvariationerna. Därför avges of tast enbart ett måttligt varierande ljusflöde från ett väl fungerande lysrör och dess ljusvariationer uppfattas normalt inte som irriterande. Senare års forskning har dock visat att ljusets variation i intensitet, såväl synligt (flim mer) som icke synligt kan påverka vissa personer negativt. Ett lågfrekvent flimmer med stora luminansvariationer kan dessutom i vissa fall utlösa anfall hos epileptiker. Flimret kan undvikas genom att exempelvis driftdon av högfrekvenstyp används. Exponering för UVstrålning kan vid överexponering orsaka akuta skador på oskyddad hud och oskyddade ögon. Exponering, i första hand troligen långvarig sådan, kan även innebära risk för sena skador som cancer och grå starr. De exponeringsnivåer och den exponeringstid som behövs för att ris ken för sena skador ska öka påtagligt är inte känd. Det finns därför skäl att hålla UVexponering så låg som möjligt. Man bör undvika att utsätta sig för nivåer som innebär akuta skador t.ex. hudrodnad. SSI har gett ut ”Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett strålning” (SSI FS 990:). Dessa riktvärden är valda så att akuta skador inte ska uppstå. Vanliga glödlampor avger inte UVstrålning, men vissa typer av lysrör kan avge små mängder UVstrålning och känsliga personer kan möjligen un der mycket extrema förutsättningar bli besvärade. Halogenlampor kan avge högre nivåer av UV-strålning än lysrör och det bör därför finnas en skiva av något transparent material framför ljuskällan som hindrar UVstrålning att gå igenom. Vanligt glas och även flera glasklara plastmaterial minskar UV-strålning effektivt. De flesta halogenlampor tillverkas numera med en beläggning eller av ett härdglasmaterial som delvis reducerar UVstrålning redan vid ljuskällan. Ljuskällor som är avsedda att alstra UVstrålning fö rekommer inom vissa områden av arbetslivet. I sådana fall är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på riskerna.

text: Till 15 § En periodisk rörelse hos en maskindel, som är så snabb att den normalt inte uppfattas, kan i periodiskt varierande belysning under spe

text: ciella förhållanden uppfattas som en långsam rörelse eller ge ett skenbart intryck av stillastående. Denna s.k. stroboskopeffekt kan uppstå om ljusva riationens frekvens eller en multipel därav är lika med eller nära föremålets rörelsefrekvens. En felaktig bedömning av maskinens rörelse medför risk för olycksfall. De ljusvariationer som ger upphov till stroboskopeffekten behö ver nödvändigtvis inte uppfattas som flimmer. Stroboskopeffekten undviks bl.a. genom att driftdon av högfrekvenstyp används.

text: Luftkvalitet

text: Till 16 § En lokal ska vara så ordnad att den inte orsakar hälsobesvär som beror på byggnaden. När det i större utsträckning än normalt förekommer att människor får symptom som – irritation i ögon, näsa och hals, – torrhetskänsla i slemhinnor och hud, – hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående när de vistas i en byggnad brukar den beskrivas som en problembyggnad eller ett sjukt hus. Orsakerna till problemen är inte tydliga men det finns ett samband mellan vistelse i fuktskadade byggnader och hälsobesvär. Fuktska dor i byggnaden kan medföra både kemiska reaktioner och mögel och bak terietillväxt som i sin tur kan orsaka dålig luftkvalitet. Även dålig ventila tion, bristande underhåll av ventilationssystemen, bristfällig städning eller felaktiga städmetoder kan ha betydelse för uppkomsten av hälsobesvären. Mycket talar för att problemen beror på en samverkan mellan flera olika fak torer (fysikaliska, kemiska, biologiska, medicinska och psykosociala). Det är därför viktigt med en helhetssyn när man utreder problemen och att en handlingsplan med lämpliga åtgärder upprättas samt att åtgärderna genom förs. Luft inomhus kan innehålla upp till flera hundra olika luftföroreningar. Som regel är koncentrationen av respektive ämne låg i förhållande till de hy gieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket fastställt, men när någon sam tidigt exponeras för många ämnen uppkommer ofta samverkande effekter. Det saknas dock tillfredsställande kunskap för att fastställa riktvärden för blandningar av låga halter luftföroreningar. Verksamheten i en arbetslokal kan ibland vara sådan att speciella åtgär der krävs för att hålla luftföroreningarna på en acceptabel nivå. Man kan t.ex. behöva byta ut kemikalier som ingår i tillverkningen, göra processtek niska förändringar, maskintekniska åtgärder eller införa processventilation. Regler om förebyggande åtgärder och åtgärder mot risker vid inandning av luftföroreningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gräns värden och åtgärder mot luftföroreningar.

text: Ventilation är ett sätt att hålla halten av luftföroreningar på en låg nivå för att få tillfredsställande luftkvalitet i en lokal. Även städning är ett sätt att hålla nere partikelhalten, då damm fungerar som en partikelreservoar ifrån vilken nya partiklar ständigt virvlar upp. Ventilationsbehovet bestäms uti från personbelastning, radonhalt, material i byggnader, interiörer och appa rater samt arbetet eller processerna. Luftföroreningar bör alltid tas om hand så nära källan som möjligt, dvs. i första hand med processventilation. Allmänventilation dvs. ventilation som späder ut föroreningarna i lokalen eller tränger undan förorenad luft kan användas som ventilationsmetod då: – små mängder föroreningar utvecklas och sprids i någorlunda jämn has tighet, – avståndet från föroreningskällan till arbetstagares andningszon är långt vid normalt arbete eller – föroreningarna är lågtoxiska. Ofta kan lokaler och lokaldelar delas upp i utrymmen som nyttjas mer el ler mindre ofta. Behovet av klimathållning är naturligtvis större för de mer frekvent utnyttjade utrymmena. I t.ex. större industrihallar kan det vara ut rymmena kring arbetsplatserna. Utrymmena bör ventileras så effektivt som möjligt. Det är viktigt att pla cera tilluftsdon och frånluftsdon så att det inte uppstår kortslutning mellan tilluft och frånluft. Luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 %. För att få tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, hastighet, renhet och fuktighet är det ofta nödvändigt med ett ventilationssystem med fläktstyrd från- och till luft. Enligt

text: tobakslagen

text: (993:58) är rökning inte tillåten där barn vistas. I öv riga arbetslokaler eller liknande utrymmen ska ingen mot sin vilja behöva utsättas för tobaksrök. I lokaler där tobaksrökning förekommer behöver frånluftsflödet normalt uppgå till minst 20 l/s och person. Frånluft från rum som är särskilt avsedda för rökning får enligt

text: 24 §

text: inte återföras som åter luft. För följande utrymmen kan lämpliga frånluftsflöden vara:

text: Toaletter 5 l/s och toalett (liter per sekund och toalett). Städutrymme 3 l/s och m golvarea, dock lägst 5 l/s. Duschrum 5 l/s och dusch. Om duschrummet saknar öppningsbart fönster är det lämpligt att ventilationen kan forceras till 30 l/s och dusch. I personalutrymmen i bodar och där el finns att tillgå, bör det finnas fläkt styrd frånluftsventilation. Luftväxlingen för en personalbod med blandad användning kan lämpligen vara –3 omsättningar per timme. Bodar med självdrag som ventilation kan lämpligen vädras via taklucka.

text: Koldioxid som indikator

text: Människor avger både luktande föroreningar och koldioxid. De luktande föroreningarna vill man ventilera bort men de är svåra att mäta. Koldioxid är däremot ett ämne vars koncentration lätt kan mätas. I ickeindustriella arbetslokaler kan den användas som indikator på hur bra ventilationen är i förhållande till antalet personer i lokalen. Koldioxidhalten 000 ppm ska inte ses som ett värde som aldrig får överskridas. Däremot är det ett värde som man inte bör ligga över mer än tillfälligt under korta stunder. Det inne bär också att ett medelvärde på 000 ppm över en dag inte är acceptabelt om nivån är högre under längre perioder. Utomhus är halten normalt 300– 400 ppm. En koldioxidhalt under 000 ppm är dock ingen garanti för att luftkvali teten kommer att uppfattas som tillfredsställande då även faktorer som t.ex. temperatur och städnivå påverkar upplevelsen av luftkvaliteten. Förutom att öka uteluftflödet kan också organisatoriska åtgärder använ das för att sänka koldioxidhalten. Minskat antal personer i lokalerna eller kortare arbetspass med mellanliggande vädring är några exempel på sådana åtgärder. Vid kontroll av luftkvaliteten genom mätning av koldioxidhalten är det viktigt att tänka på att – välja ett representativt antal rum med normalt antal personer, – välja mätutrustning som är specifik för koldioxid, mäta kontinuerligt och registrera värdena, – övervaka mätningarna under hela perioden, – placera mätsonden i andningshöjd och inte närmare än 2 m från när maste person, – utföra mätningen under verksamhetens normala tidsrymd (arbetsda gen, lektionen eller annan period) eller till dess koldioxidhalten inte ökar mer, eller kraftigt överstiger 000 ppm, – mäta koldioxidhalten utomhus vid något tillfälle och – dokumentera andra faktorer som kan påverka mätresultatet som per sonbelastning, vädring, temperatur, etc.

text: Ventilation

text: Uteluft

text: Till 17 § Normalt är inte människans syreupptagning eller avgivning av kol dioxid avgörande för behovet av uteluft. I lokaler där personerna är den hu vudsakliga föroreningskällan är det behovet att föra bort lukter som normalt

text: dimensionerar ventilationen. Andra kriterier är temperatur och fukt. För lo kaler där personer vistas mer än tillfälligt kan ett uteluftsflöde på minst l/s och person behövas vid stillasittande arbete. Högre luftflöden kan behövas vid fysiskt mera ansträngande arbete. Med hänsyn till föroreningar från an dra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m golvarea göras. Luftföroreningar och värme från process eller hantering innebär normalt att högre luftflöden behövs. Generella värden för lägsta godtagbara luftflöden i arbetslokaler där process eller hantering förorenar lokalluften är omöjliga att ange. Förore ningsalstringen är tillsammans med lokalutformningen och ventilationsprin cipen viktiga utgångspunkter när man bestämmer erforderliga luftflöden.

text: Till 18 § Uteluft tillförs lokaler för att späda ut de föroreningar som alstras inomhus och ersätta förorenad inneluft. Det är därför väsentligt att denna uteluft är så ren som möjligt. I mer förorenad miljö, t.ex. i stadskärnor, bör uteluftsintag placeras på tak eller mot en innergård och på en sådan höjd att föroreningar från marken inte sugs in. I sådana miljöer behöver uteluften vanligen filtreras. Det är viktigt att uteluftsintag är så placerade att kortslutning från t.ex. ventilationssystemens avluftsskorstenar och spillvattenledningarnas luft ningsledningar undviks. Man bör även ta hänsyn till var kyltorn är place rade, då det finns risk för spridning av legionellabakterier om aerosol från kyltorn sugs in i ventilationssystem. Temperaturförhållandena är också väsentliga. Uteluftsintag bör placeras där luften är så kall som möjligt och inte värms upp av t.ex. svarta tak eller soluppvärmda fasader. Råd om placering av uteluftsintag och avluftsöppningar finns t.ex. i R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav utgiven av VVS-tekniska föreningen.

text: Tilluft

text: Till 19 § De hygieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket fastställer kan inte användas som kriterier på acceptabel tilluftskvalitet. De är ett mått på den högsta godtagbara halten luftföroreningar i inandningsluften på en arbetsplats. Kravet att luftföroreningshalten i tilluften ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena innebär att luftföroreningshalten bör ligga i nivå med detektionsgränsen för ämnena i fråga. I vissa fall är detta inte möjligt. Halterna av koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO) i tilluft bör dock inte

text: överstiga /0 av gällande nivågränsvärden. För övriga ämnen med fast ställt hygieniskt gränsvärde bör halten i tilluften inte överstiga /20 av gäl lande nivågränsvärden.

text: Till 20 § Tilluften kan behöva förvärmas under den kalla årstiden för att inte ge upphov till dragproblem. Problemet med drag bör framför allt beaktas i arbetslokalens vistelsezoner. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthas tigheter under 0,15–0,2 m/s, beroende på t.ex. årstid, av de flesta uppfattas som dragfria. När inomhustemperaturen är hög kan dock vanligen högre lufthastigheter accepteras. I vissa typer av lokaler kan det vara nödvändigt att ventilationssystemet är i drift kontinuerligt även då ingen verksamhet pågår. Detta gäller t.ex. i lo kaler där det pågår processer som alstrar luftföroreningar, eftersom det finns risk att föroreningar via kanalsystemet kan spridas till rum där de normalt inte alstras, eller i byggnader med stora emissioner från byggmaterialet. Ef ter nybyggnad eller invändig renovering bör ventilationen gå kontinuerligt under det första året. Först därefter bör eventuell reduktion göras när loka lerna inte används. Efter en tid med reducerat flöde bör ventilationssystemet vara i drift med normalt luftflöde så länge att rumsvolymen omsätts minst en gång innan rummet återanvänds. Sommartid kan det också vara lämpligt att utnyttja den svalare nattluften för att kyla ner lokalen. Om flexibla arbetstider tillämpas på flertalet arbetsplatser medför det att ventilationssystemen behöver vara anpassade till detta så att tillräcklig luft växling uppnås under den avtalade flextidsramen. Inkommande uteluft kan behöva filtreras dels för att skydda installatio nerna, dels för att få en renare tilluft. Nedsmutsade installationer kan ge både försämrad tilluftskvalitet och nedsatt funktion hos ventilationsinstal lationen.

text: Till 21 § En utredning om installation av återluft bör visa: – hur erforderlig luftkvalitet uppnås, – hur systemets tillförlitlighet upprätthålls. Dokumentationen av utredningen bör förvaras i drift och underhållsin struktionen enligt 2 §. Återluftsflödet går vanligtvis att stänga av vid återluftssystem. Däremot har vissa värmeåtervinningssystem en funktion som innebär en viss återluft. T.ex. kan gasformiga föroreningar i varierande grad överföras i roterande

text: värmeväxlare. Denna återluft går inte att stänga av. Detta förhållande är vik tigt att ta hänsyn till i utredningen och när ventilationssystemet utformas.

text: Till 22 § För att bestämma vilka prestanda som behövs hos en renings anordning är det ofta nödvändigt att analysera föroreningssituationen på arbetsplatsen. Frånluft från allmänventilation som återförs behöver vanligtvis renas med partikelfilter. Frånluft från processventilation bör i första hand av lämnas i det fria. I de fall processventilationen cirkuleras ska den återför da luften normalt ha tilluftskvalitet. Tekniken att rena luft från gasformiga föroreningar är inte lika välutvecklad och dokumenterad som tekniken att avskilja fasta föroreningar. Frånluft som innehåller hälsofarliga gasformiga luftföroreningar t.ex. frånluft från dragskåp bör därför inte återföras som cirkulationsluft eller återluft. Även oljeångor är svåra att ta bort och luften efter oljedimavskiljare bör därför lämnas i det fria. Ibland kan det vara nöd vändigt att göra en provinstallation i den aktuella miljön för att avgöra om reningsanordningen uppfyller ställda krav. I vissa undantagsfall är det inte rimligt att rena cirkulationsluften så att tilluftskvalitet uppnås. Ett sådant undantag är vid blästring där operatören befinner sig i utrymmet. Där blir siktkravet dimensionerande för reningsan ordningen. Enligt föreskrifter om kvarts får dock inte kvartshaltigt material användas vid torrblästring. Frånluft som innehåller trädamm och som cirkuleras bör renas så att minst 90 % av partiklar av storlek 0,4 μm avskiljs, vilket motsvarar filterklass F8 enligt standarden SS-EN 779. Finfiltret bör också vara provat med avseende på långtidsegenskaper dvs. vara P-märkt. Tryckvakt över finfiltret kan fung era som instrument för att konstatera om det finns brister i avskiljarfunktionen.

text: Till 23 § Som exempel på acceptabel överluftsföring kan nämnas överluft från kontorslokaler till toaletter och städutrymmen. För klädutrymmen, om klädningsrum och tvättutrymmen i kontor, butiker och liknande är överluft från korridorer eller motsvarande utrymmen acceptabelt. Om ventilationen sätts ur funktion kan luften gå åt fel håll genom en över luftsförbindelse. För att överluft ska kunna användas från exempelvis kontor till garage är det därför viktigt att överluftsförbindelsen stängs automatiskt vid funktionsfel.

text: Till 24 § Ett sätt att hindra spridning av luftföroreningar via överluft är att i den lokal där luftföroreningar alstras ha undertryck i förhållande till an gränsande lokaler. I de fall processventilation och allmänventilation har gemensamt kanal system för frånluften är det viktigt att ventilationssystemet utformas så att luftföroreningar som förs bort med processventilationen inte sprids till någon annan lokal via det gemensamma kanalsystemet eller värmeåter vinningssystemet. För att hindra sådan spridning behöver ett sådant ventila tionssystem vanligtvis vara i drift dygnet runt.

text: Till 25 § En effektiv processventilation förutsätter att den är anpassad till den mängd luftförorening som bildas, luftföroreningens temperatur, sprid ningsriktning, spridningshastighet och föroreningskällans storlek samt att luftrörelser utanför infångningsområdet inte stör funktionen. Processventilation bör vara utformad så att luftföroreningar tas om hand så nära källan som möjligt. Det bästa är om processen eller hanteringen kan kapslas in helt. Där man hanterar mycket giftiga eller farliga ämnen som avger luftföroreningar är en total inkapsling ofta den enda möjligheten för att få en godtagbar luftkvalitet. I dessa fall använder man säkerhetsbänkar klass III, s.k. handskboxar. Vanligare är annars att man delvis kapslar in en process med möjlighet för operatören att endera direkt eller via luckor styra processen. Exempel på detta är dragskåp, säkerhetsbänkar (klass I, II) och sprutskåp. Om detta inte går kan man använda punktutsug eller huvar. Då luftflödet för en inkapsling ska bestämmas utgår man från den lufthastighet som behövs i eventuella öppningar. Lufthastigheten behöver vara någorlunda jämn över hela öppningen för att funktionen ska bli fullgod. Luftflödesbehovet för inkapsling blir följaktligen beroende av öppningarnas storlek samt genomsnittshastigheten i öppningarna. För att kunna bestämma en tilläckligt hög infångningshastighet för punkt utsug eller huvar måste man beakta föroreningens spridningshastighet. Spridningshastigheten påverkas bl.a. av omgivande lufts hastighet, som i sin tur påverkas av en mängd faktorer bl.a.: − termiska luftströmmar från kalla eller varma ytor, processer m.m., − maskiners rörelse, − materialtransporter t.ex. omlastning på transportband, fyllning eller tappning av material m.m., − personers rörelse, − installationers utförande och − byggnadens utförande, portar, fönster m.m. Svetsning och skärning inomhus, sprutmålning, träbearbetning, arbete i

text: restaurangkök och laboratoriearbete är exempel på verksamheter för vilka processventilation normalt behövs.

text: Dragbänkar

text: Dragbänkar används endast vid arbete utan värmeavgivning, s.k. kalla ar beten. Dragbänkar ger vid sådana arbeten ett gott skydd mot partikulära och ångformiga föroreningar. Den högsta höjden över den perforerade plattan som ger gott skydd (sä kerhetshöjd) vid arbete med dragbänk varierar med flödet. Som ett normalt värde på säkerhetshöjd kan anges 150–200 mm vilket motsvarar ett specifikt luftflöde om 280 l/s per m perforerad arbetsyta. Detta är ett lämpligt vär de för dragbänkar i standardutförande (800x500 mm) med helperforerade arbetsytor. Det är viktigt att den perforerade arbetsytan inte täcks till mer än /3 och att en cirka 00 mm bred zon lämnas fri i dragbänkens framkant för att förutsättningarna ska gälla. Dragbänken kan kompletteras med en skyddshuv. Detta är speciellt lämp ligt om föroreningskällans utsläppspunkt är högre än 50200 mm över den perforerade arbetsytan. Med skyddshuv får man på ett enkelt sätt en högre säkerhetshöjd. En skyddshuv ger också ett bättre skydd mot yttre stör ningar.

text: Sprutboxar

text: Råd om utformningen av och lämpliga lufthastigheter i sprutboxar för lack ering med lösningsmedelsbaserade färger finns i SS-EN 12215:2004. Enligt standarden ska medelhastigheten över tvärsnittsarean i slutna sprutrum vara minst 0,3 m/s, oavsett om luftflödet är horisontellt eller vertikalt. Råd om utformningen av och lämpliga lufthastigheter i sprutboxar för pulverlackering finns i SS-EN 12981:2005. Enligt standarden ska medelhas tigheten i öppningen mot lokalen vara minst 0,4 m/s för sprutbox.

text: Punktutsug

text: När man inte kan kapsla in en process eller hantering kan ett punktutsug av infångande typ användas. Det är ytterst viktigt att utsuget placeras så nära föroreningens alstringsplats som möjligt eftersom punktutsug alltid har en kort räckvidd utanför utsugsöppningen. Vilka frånluftsmängder som är nödvändiga beror bl.a. på vilken infångningshastighet som krävs för att

text: fånga in luftföroreningen, utsugsöppningens avstånd från luftföroreningen och punktutsugets utformning. Vid svetsning kan punktutsuget ha ett frånluftsflöde av 220–25 l/s (800– 000 m /h). Om arbetsstyckets form eller storlek gör det omöjligt att använ da ett utsug anslutet till ett fast installerat processventilationssystem får ett mobilt utsug med filter användas. Handhållna verktyg som t.ex. svetspistoler, slipmaskiner och kapmaskiner bör vara försedda med integrerade utsug eftersom sådana mycket effektivt kan fånga upp de luftföroreningar som bildas. En fördel med integrerade utsug är att utsuget alltid följer med vid arbetet och att avståndet mellan föroreningskällan och utsuget därigenom är kort. Punktutsug av typen mottagande huv kan användas där föroreningarna kommer till huven av sig själva, dvs. de behöver inte fångas in. En motta gande huv behöver endast dimensioneras för att transportera bort den föro renade luftström som kommer till huven. Det vanligaste användningsområdet för mottagande huvar är ovanför varma processer eller hanteringar, t.ex. ovanför köksutrustning. Vid varma processer är det viktigt att huven är väsentligt större än den uppvärmda ytan eftersom den uppåtgående luftströmmen kontinuerligt blandas med omgi vande luft och vidgar sig. Mottagande huvar bör inte användas där personer behöver luta sig in mellan processen och huven för att utföra arbetsuppgif ter. Om det finns störande luftströmmar i omgivningen kan läckage lätt upp stå vid huvens kanter. Det är därför viktigt att dels kontrollera omgivande lufthastigheter, dels skapa tillräckliga luftrörelser vid huvens kanter in mot huven så att föroreningar inte läcker ut.

text: Dragskåp

text: För att säkerställa att dragskåpet effektivt tar hand om de luftföroreningar som alstras behövs en minsta fronthastighet som dock inte får vara för hög. Detta beror på att om fronthastigheten överskrider en viss gräns blir skydds effekten bara sämre ju högre hastigheten är eftersom luftströmmen blir tur bulent och utläckaget ökar. För att bibehålla ett gott skydd är det därför i allmänhet bäst om fronthastigheten inte överstiger ,0 m/s. Det är tillåtet att ha en lägre fronthastighet än 0,5 m/s när det inte alstras några luftföroreningar i dragskåpet. För att förhindra spridning av luft föroreningar som kan finnas kvar i dragskåpet och anslutande kanalsystem behövs ett grundflöde, d.v.s. att frånluftsflödet är så stort att strömnings bilden är stabil med luft från lokalen och in i dragskåpet.

text: Till 26 § Kontrollsystemets utformning beror på vilka luftföroreningar som processventilationen ska föra bort. Ifall det inte är uppenbart onödigt bör brister i processventilationen snabbt kunna konstateras med hjälp av ett fast monterat instrument, t.ex. en flödesmätare. Fladdrande pappersremsor eller indikering på att frånluftsfläkten är i drift är normalt inte tillräckligt. Allvarlig skada kan vara kronisk sjukdom, permanent organskada, cancer eller fosterskada. Till ämnen som kan medföra omedelbar livsfara hör t.ex. svavelväte och cyanväte. Det är fördelaktigt om även den processventilation som används för an dra ämnen än dem som avses i paragrafen förses med larmanordning. För dragskåp som behöver larm bör detta larma vid för låg fronthastighet.

text: Underhåll och funktionskontroll

text: Till 27 § Drift och underhållsinstruktioner bör utformas med hänsyn till systemens utformning och storlek. Instruktionerna bör finnas tillgängliga när ventilationssystemen tas i drift och bör innehålla följande:

text: Driftinstruktioner

text: – Beskrivning av byggnaden, verksamheten och ventilationssystemen. – Beskrivning av installationernas funktionsprinciper och placering. Det är viktigt att systemens funktion beskrivs så lättfattligt som möjligt. Därför är det bra om ett flödesschema upprättas, där det klart framgår hur instal lationen ska handhas, liksom handlingar som visar var det finns mät- och kontrollpunkter, rensluckor m.m. – Uppgifter om luftmängder, tekniska data etc. – Uppgift om driftstider. – Uppgift om gällande säkerhetsbestämmelser (arbetsbrytare, nödstopp m.m.). – Uppgift om åtgärder vid driftavbrott. – Relationsritningar.

text: Underhållsinstruktioner

text: – Uppgift om tidsbestämda underhållsrutiner på ventilationssystemets olika delar (filterbyte, rensning av kanaler m.m.). I denna punkt bör även brandfunktionen ingå. – Projekteringsdata. Vid projekteringen utgår man från vissa bestämda förutsättningar. Det kan vara nödvändigt att känna till dessa vid t.ex. kon troller. Exempel på sådana data är personbelastning, föroreningsalstring, värmealstring samt dimensionerande yttre och inre klimat. – Felsökningsschema. Drift och underhållsinstruktionerna är främst avsedda för den som svarar

text: för underhållet av ventilationssystemet. Det är bra att även ta fram en enkla re brukarinformation så att alla arbetstagare får kunskap om ventilationen i arbetslokalen. I en lokal där personbelastningen är avgörande för ventilatio nens storlek kan det t.ex. vara lämpligt att sätta upp ett anslag med uppgift om det antal personer som ventilationssystemet är dimensionerat för.

text: Till 28 § För att möjliggöra kontroll och rensning av ventilationssystemet bör det utrustas med erforderligt antal inspektionsluckor och rensluckor. När ventilationssystemets funktion kontrolleras bör bl.a. luftflöden och tilluftstemperaturer mätas. Processventilationens funktion kan åskådliggö ras med hjälp av rök. Även kontroll av kontrollsystem, larmfunktioner och larmgränser som har betydelse för personskydd omfattas av paragrafen. Det gäller t.ex. det system som krävs för att konstatera bristande funktion i re ningsanläggningar för återluft eller cirkulationsluft från processer enligt 22 § samt kontrollsystem enligt 26 §. För att drifts och underhållsarbete ska fungera är det lämpligt att utse en drifts och underhållsansvarig person och att ge denne erforderlig informa tion och instruktion. Boverket har utfärdat Regelsamling för funktionskontroll av ventilations system, OVK, med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om funktions kontroll av ventilationssystem och anger bl.a. vilka byggnader som omfattas av kontrollen samt intervall för återkommande besiktning. Återkommande besiktning ska bl.a. utföras i förskolor, skolor, vårdlokaler och kontor. Besikt ningsintervallen är 3 eller 6 år beroende på byggnad och ventilationssystem. Undantagna byggnader är bl.a. vissa ekonomibyggnader, industribyggna der och vissa byggnader som är avsedda för totalförsvaret. Personalutrym men i industribyggnader är dock OVKpliktiga. I arbetslokaler gäller både Boverkets och Arbetsmiljöverkets bestämmel ser. I byggnader som Boverket undantagit gäller dock endast Arbetsmiljö verkets föreskrifter. De intervall som anges för arbetslokaler i Boverkets föreskrifter uppfyl ler även Arbetsmiljöverkets krav. För övriga arbetslokaler, i huvudsak pro duktionslokaler, behöver tidsintervallen mellan kontrollerna anpassas till verksamhetens art. Rimligt är dock att ventilationen kontrolleras minst lika ofta som produktionslokalernas kontor. Detta innebär att lämpligt intervall för kontroll är minst vart 3:e år. Kontrollsystem enligt 26 § bör kontrolleras minst en gång per år. För vissa typer av industrilokaler har Arbetsmiljöverket ställt särskilda krav på intervall för ventilationskontroll i följande föreskrifter:

text: Kvarts 2 ggr/år Bly 2 ggr/år Syntetiska oorganiska fibrer 2 ggr/år

text: Dragskåp

text: Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör föl jande tester minst ingå: − visualisering av luftrörelser med rök, − kontroll av fronthastigheten, − kontroll av kontrollsystemet och ev. larmfunktion och larmgränser. Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för installations och periodisk kontroll. Hur ofta kontroll behöver ske och hur utförlig den behöver vara beror i hög grad på vilken typ av arbete som utförs i dragskåpet. Vid hantering av speciellt farliga ämnen kan kontroll behöva ske minst två gånger per år. Av grundläggande betydelse är att ändamålsenliga kontrollrutiner etableras. Det är lämpligt att noteringar om resultat och datum för kontroll förvaras i anslutning till dragskåpet.

text: Säkerhetsbänk

text: Vid installationskontroll och återkommande kontroll av säkerhetsbänkar klass II bör följande tester minst ingå: − visualisering av luftrörelser med rök, − kontroll av teoretisk medelhastighet i arbetsöppningen, − kontroll av larmfunktioner och larmgränser, − kontroll av samtliga filters funktion och täthet. För en mikrobiologisk säkerhetsbänk kan det, enligt föreskrifter om mik robiologiska arbetsmiljörisker, vara nödvändigt att utföra även skyddsfak tortest samtidigt som installationstest. Lämpliga mätmetoder för mikrobio logiska säkerhetsbänkar klass II finns i KTH:s och Nordiska R föreningens vägledning med riktlinjer och mätförfarande gällande mikrobiologiska sä kerhetsbänkar, klass II. För mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass I och III finns minimikrav och testmetoder beskrivna i standarden SS-EN 12469. Enligt föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående ef fekt ska säkerhetsbänkar kontrolleras årligen och efter filterbyte.

text: Termiskt klimat

text: Till 29 § Människans upplevelse av det termiska klimatet är beroende av ett flertal klimatfaktorer: lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, lufthas tighet och luftfuktighet. Klädsel och fysisk aktivitet är andra faktorer som påverkar klimatupplevelsen.

text: Klimatområden

text: Beroende av temperaturen kan klimatet delas upp i tre områden: kyla, s.k. neutralt klimat och värme. Dessa klimatområden ger upphov till så skiftande klimatproblem att det inte finns en gemensam metod som kan användas för att bedöma alla tre klimatområdena. Det s.k. neutrala klimatområdet omfat tar ungefär intervallet 0–30 °C lufttemperatur. Till skillnad mot de extrema klimaten medför detta ingen eller endast måttlig påfrestning på kroppen. Klimatområdena kyla, under 0 °C, och värme, över 30 °C, kan exempli fieras med fryshus respektive glasbruk. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i stark värme finns regler för arbete inomhus eller utomhus som kan medföra risk för skadlig inverkan av värme. Vissa livsmedelslokaler och glasbruk är exempel på lokaler där det av produktionstekniska skäl inte är rimligt att skapa ett lämpligt termiskt kli mat i hela lokalen. Utomhus har man i allmänhet begränsade möjligheter att påverka klimatet.

text: Klimat och hälsa

text: Klimatets uppgift är dels att skapa gynnsamma förutsättningar för kroppens värmebalans, dels att motverka ohälsa orsakad av t.ex. lokal avkylning. Redan små avvikelser under den idealiska temperaturen försämrar mus kelfunktionen och särskilt då fingerfärdigheten vilket kan påverka arbets prestationen och risken för olycksfall. Ännu lägre temperatur kan leda till lokal avkylning av t.ex. händer men också till nedkylning av kroppens inre. En lufttemperatur över 16 °C ger i de flesta fall en tillräckligt god fingerfär dighet vid rörligt arbete. Vid förhöjda temperaturer (inom det s.k. neutrala klimatet) kan arbets prestation och arbetstakt minskas på grund av att arbetstagaren sänker sin aktivitetsnivå för att därigenom uppnå termisk balans. Ännu högre tempe ratur ökar både blodcirkulation och svettning och kroppstemperaturen kan stiga, speciellt vid tungt arbete. Arbete vid högre eller lägre temperatur än den idealiska, påverkar grad

text: vis koncentrationen, uppmärksamheten och omdömet vilket kan leda till ökat riskbeteende.

text: Mätning

text: Metoder och mått för att bedöma såväl allmän som lokal klimatpåverkan i det s.k. neutrala klimatområdet anges i standarden Ergonomi för den termis ka miljön – Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort, SS EN ISO 30:2006. Standarden beskriver en metod med vilken man bestäm mer den förväntade upplevelsen av klimatet hos en grupp personer med gi ven klädsel och aktivitet (PMV, predicted mean vote). PMVvärdet anger i en skala mellan –3 (mycket kallt) och +3 (mycket varmt), hur personerna i lo kalen i genomsnitt förväntas uppleva klimatet. På basis av PMVvärdet kan den förväntade andelen missnöjda personer beräknas (PPDvärde, predicted percentage dissatisfied). En lokals PPD-värde bör ligga under 10 %. För att få ett enkelt mått på den upplevda temperaturen används olika sammansatta temperaturbegrepp som tar hänsyn till både lufttemperatur och inflytande av strålning. Det vanligaste begreppet är operativ temperatur vilket i dragfria miljöer är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrål ningstemperaturen. Ett annat temperaturbegrepp är riktad operativ tempe ratur, d.v.s. operativ temperatur beräknad i en viss riktning som framför allt används vid projektering.

text: Drag

text: Höga lufthastigheter, drag, innebär risk för att utsatta kroppsdelar lo kalt kyls ner. Stora fönsterytor eller fönster med hög värmegenomgångs koefficient ökar risken för drag. Uppvärmningsanordningar bör placeras så att kallras från fönster eller liknande undviks. I lanterniner och ljuskupoler bör åtgärder vidtas för att förebygga kondens och kallras. Drag i en lokal kan, förutom av kallras, även skapas av ventilationssyste met eller av kalla golv och väggar samt genom ojämn temperaturfördelning i rummet. När en dörr öppnas till en angränsande lokal med annan tempe ratur eller annat tryck kan också höga lufthastigheter uppstå. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthastigheter som understiger 0,5–0,2 m/s i allmänhet uppfattas som dragfria vid stillasittande arbete. Vid höga lufttemperaturer kan dock vanligen högre lufthastigheter accepteras.

text: Luftfuktighet

text: Luftfuktighetens betydelse för upplevelsen av det termiska klimatet är liten. Dess effekt på upplevelsen av besvär och på hälsotillståndet är mer svårbe dömd. Erfarenheten har visat att en låg fukthalt i regel godtas i kontorslo kaler med lufttemperaturer vintertid på ca 20 °C. Om lufttemperaturen höjs med 2 grader eller mera uppkommer inte sällan obehag och klagomål på torr luft. Åtgärder bör därför i första hand inriktas på temperaturförhållan dena. Endast i undantagsfall bör direkta åtgärder för att reglera fuktigheten vidtas. Vid klagomål på torr luft kan det även vara lämpligt att gå igenom städ rutinerna och undersöka golvmaterialen för att undvika problem i samband med damm och statisk elektricitet. Hög luftfuktighet riskerar att öka tillväxten av mögel m.m. Även gasav givning från material och inventarier underlättas av hög luftfuktighet.

text: Lämpligt klimat

text: Fasta arbetsplatser utomhus bör arrangeras så att man inte utsätts för vind eftersom kall luft med hög hastighet på kort tid kan transportera bort stora värmemängder från kroppen. Vid arbete utomhus under sommartid bör även solavskärmning nyttjas för att minska värmelasterna och UVstrålning en från solen. På skolgårdar och liknande miljöer bör tillgång till skugga fin nas på någon del av gården. I lokaler med stora interna värmelaster, t.ex. från maskiner eller solinstrål ning, kan det vara aktuellt att kyla tilluften. Beroende på problemets art bör man dock först använda sig av solavskärmning eller annan avskärmning av varma ytor för att sänka temperaturen. Det kan även vara lämpligt att ut nyttja den svalare nattluften för att med hjälp av ventilationssystemet kyla ned lokalerna. Kalla och varma ytor kan behöva avskärmas för att minska värmestrål ningen till eller från dessa ytor. Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24 °C vintertid och 20–26 °C sommartid bör det termiska klimatet undersökas närmare. Eftersom det inte bara är lufttemperaturen som påver kar det termiska klimatet kan det vara lämpligt att bestämma PMV och PPD enligt SSEN ISO 30:2006. Därefter bedöms förutsättningarna för termisk komfort och eventuellt behov av åtgärder. Under en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur som utomhustemperatur behöver normalt inga särskilda åtgärder vidtas. Är

text: däremot arbetet sådant att ökat riskbeteende kan innebära olycksfall bör åt gärder vidtas. Vid stillasittande arbete är det särskilt viktigt att beakta de lokala fakto rerna som drag och temperaturskillnader. För att det termiska klimatet ska upplevas som tillfredsställande bör både vertikala och horisontella tempera turskillnader begränsas. Metoder för beräkning av godtagbara temperatur skillnader anges i SSEN ISO 30:2006. I vissa lokaler kan det av produktionstekniska skäl vara nödvändigt att hålla annan temperatur än vad som anges ovan, t.ex. i vissa livsmedelsloka ler eller lokaler där ugnsarbeten utförs. I dessa fall är det viktigt att anpassa arbetstider och pauser för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Arbets rotation med arbetsuppgifter även i lämpligt klimat kan ibland vara nöd vändig. Lämpliga skyddskläder bör också användas. Metoder för beräkning av kläders skydd mot kyla anges i standarden Ergonomi för den termiska miljön – Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningsef fekter, SSEN ISO 09:200. I vissa fall kan kläder som skydd mot kyla eller värme räknas som person lig skyddsutrustning. Det gäller särskilt om klimatet inte kan anses vara ett sådant som arbetstagaren normalt kommer i kontakt med i sin vardag. Man kan inte räkna med att arbetstagaren har egna kläder för att skydda sig mot ett sådant klimat. Andra exempel kan vara när arbetet innebär ytterligare risker förutom temperaturen, t.ex. för ett motorcykelbud där kläderna också ska skydda mot nedkylningen av fartvinden och som fysiskt skydd om per sonen skulle falla av motorcykeln i farten. Lufttemperaturen i personalutrymmen bör vara minst 20 °C. Vid arbete i kylda arbetslokaler eller arbete i kyla utomhus är det extra viktigt att ha pauser i uppvärmda utrymmen.

text: Till 30 § Värmeeffektbehovet bör vara beräknat så att man i arbetslokaler normalt kan upprätthålla en lufttemperatur i vistelsezonen på minst a) 20 °C vid stillasittande, fysiskt mindre ansträngande arbete, b) 4–5 °C vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete. Lämpliga metoder för beräkning av värmeeffektbehov finns i standarden Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av dimensionerande vär mebehov, SSEN 283. Om arbetet i huvudsak bedrivs i en del av en lokal kan uppvärmningen begränsas till den delen. Exempel på en sådan lokal är sågverkshall med uppvärmda hytter.

text: Till 31 § Luftridå, vindfång och vädertätningsportar är exempel på anord ningar som kan skydda mot drag.

text: Buller och akustik

text: Till 32 § Det är viktigt att stor omsorg ägnas den akustiska planeringen och att man i ett tidigt skede av planeringsprocessen uppmärksammar eventu ella bullerkällor och hur man ska minimera riskerna med dem, både när det gäller hörselskadligt och störande ljud. Det är också väsentligt att ljudmiljön planeras efter vilka hörselkrav arbetsuppgifterna ställer. Det kan i många fall även vara fördelaktigt att anlita speciell expertis vid den akustiska pla neringen. Det är också viktigt att följa den tekniska utvecklingen när det gäller bul lerbegränsning och tillämpa aktuella metoder när den genomförs. Bullerbe gränsning vid själva ljudkällan är i allmänhet den mest ekonomiska och ef fektiva metoden. Det kan även vara fördelaktigt att skilja bullrande och tyst verksamhet åt, antingen genom skilda lokaler eller genom att dela upp en lokal i skilda utrymmen med effektivt ljudisolerande och ljudabsorberande väggar eller skärmar. Vid isolering mot omgivningen kan såväl luftljud som stegljud och stomljud behöva beaktas. I t.ex. kontors och laboratoriemiljöer kan buller från fasta anläggningar samt från apparatur och datoranläggningar uppfattas som en icke oväsent lig olägenhet. Det är därför viktigt att även sådan utrustning kan placeras så att störningen minimeras. Genom att tak och väggpartier görs ljudabsorberande kan ljudklimatet förbättras eftersom ljudspridningen då begränsas och ljudnivån därmed sänks. Ökad absorption påverkar dock inte ljudnivån nämnvärt i en buller källas omedelbara närhet. Genom rätt val av golvbeläggning, inredning och möbler kan upp komsten av störande ljud begränsas vilket är speciellt viktigt i miljöer där arbetsuppgifterna är koncentrationskrävande eller där man har behov av att kunna föra samtal obesvärat. I föreskrifterna om buller anges insats och gränsvärden för buller som kan ge hörselskador samt värden som kan tjäna som vägledning exempelvis vid akustisk projektering och planering samt vid inköp av ny utrustning. Förutom buller från maskinell utrustning är det viktigt att tänka på att även den mänskliga rösten kan vara en bullerkälla, exempelvis på förskolor och fritidshem med lekande barn och att lokalerna utformas med hänsyn till detta. Ovidkommande tal i kontorsmiljö kan också utgöra en olägenhet, speciellt i kontor med öppna planlösningar. Det är därför angeläget att ägna

text: speciell omsorg åt utformningen av denna typ av kontor. Hänsyn behöver bland annat tas till typen av verksamhet, rumsakustik, ljudutbredning samt placering och avskärmning av störande ljudkällor. Dessutom behöver hän syn även tas till placering av personalen utifrån de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet. Öppna kontor behöver nästan alltid också kompletteras med ljudisolerade rum för samtal, telefonsamtal och särskilt koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Tydliga regler för ljudalstrande aktiviteter ökar förutsättningarna för en fungerande ljudmiljö i öppna kontor. I utrymmen för undervisning med öppna planlösningar är risken stor för störning och sådana planlösningar är därför endast lämpliga om man kan säkerställa att lokalens utformning är till fördel för den typ av undervisning som ska bedrivas. Mer information om lokaler med öppna planlösningar finns i Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler”. I lokaler avsedda för talad kommunikation, exempelvis undervisningslo kaler, har rumsakustiken speciellt stor betydelse för hur lokalen fungerar. Det är därför viktigt att sådana lokaler har en för ändamålet lämplig efter klangstid och i övrigt är utformade så att tal lätt kan uppfattas. För bra tal uppfattbarhet är det också viktigt att bakgrundsbullret har en låg nivå. För att medge återhämtning och möjlighet till samtal i en ostörd miljö är det viktigt att även personalutrymmen som matutrymmen och pausutrym men är utformade och inredda så att problem med störande ljud minimeras. Regler om ljudförhållanden för vissa lokaltyper finns i Boverkets bygg regler.

text: Till 33 § Regler om ljud från installationer för vissa lokaltyper finns i Bover kets byggregler. Genom att ställa upp vibrerande maskiner och utrustningar, exempelvis fläktar, hissmaskinerier, motorer och kompressorer, på fjädrande element, ofta i kombination med tunga fundament, kan man begränsa ljudspridning en till omgivande delar av byggnaden. Fläktstyrda ventilationssystem ger ofta upphov till buller. Även låga ni våer av ventilationsbuller har visat sig störande och kan leda till försämrad prestation i samband med koncentrationskrävande arbetsuppgifter. För att minska bullret från ventilationssystem kan man exempelvis ägna omsorg åt valet av fläkt och ljuddämpare, utformningen av fläktinlopp, fläktupp ställningen, typen av reglering, utformningen och placeringen av spjäll samt utformningen och dimensioneringen av don och kanaler. Låga lufthastighe ter, mjuka krökar och gradvisa areaförändringar bör eftersträvas för att hålla

text: nere ljudalstringen. I ventilationsinstallationer där stora luftmassor sätts i rörelse kan infraljud alstras vilket också bör beaktas.

text: Till 34 § Regler om utformning av skyltar finns i föreskrifterna om skyltar och signaler.

text: El

text: Till 35 § För utförande, skötsel och underhåll av elektrisk utrustning, elek triska anläggningar och liknande, se tillämpliga föreskrifter och allmänna råd från Elsäkerhetsverket. Arbetarskyddsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter formu lerat ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält” (998, ADI 4). Där ges följande försiktighetsprincip: Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kost nader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses vara normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid pla neringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen be gränsas. Försiktighetsprincipen är i sig ingen generellt bindande regel utan en rekommendation och därför frivillig. Syftet med första stycket i 35 § är att de principer som anges i försiktighetsprincipen tillämpas i den typ av fall som anges i paragraftexten. I normala fall kan man oftast enkelt undvika att placera stadigvarande arbetsplatser nära elektriska anläggningar där höga strömstyrkor eller höga spänningar förekommer. Gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält finns i Arbetsmiljö verkets föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält. Syftet med det andra stycket i 35 § är att man vid placering av uttag m.m. ska beakta deras placering och utformning från arbetsmiljösynpunkt. Ett ex empel kan vara att när det gäller en kontakt som ska dras ur och sättas i ofta så ska uttaget och kontakten placeras och utformas så att detta kan göras på ett från arbetsmiljösynpunkt lämpligt sätt. Detta får aldrig innebära att krav som ställs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter inte uppfylls.

text: Till 36 § Ordet verksamheten syftar på både huvudverksamheten och verk samheter i anslutning till denna, som städning och personlig hygien. Regler för utformning av varmvattensystem vid duschar, i syfte att und vika legionellatillväxt, finns i Boverkets byggregler.

text: På platser där golv eller annat spolas eller där stora kärl fylls med vatten bör slangar kunna kopplas med exempelvis snabbkoppling till tappställe. Rimligt avstånd till dricksvatten med hänsyn till verksamhetens art inne bär t.ex. att hänsyn behöver tas till hur svettdrivande arbetet är. Exempel på arbete där dricksvatten kan behövas på arbetsplatsen eller i omedelbar närhet av den är ugnsarbete. Krav på dricksvattenkvalitet finns i Statens livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten, SLV FS 200:30. Exempel på verksamheter där handtvätt kan krävas i anslutning till ar betsplatsen är arbete med djur eller sprutmålning. En god personlig hygien minskar riskerna att drabbas av sjukdom orsakad av arbetet. Tappställe för varmt och kallt vatten ger oftast möjlighet till handtvätt. Golvbrunnar kan behövas t.ex. vid rengöring genom spolning eller för att undvika farliga vattensamlingar av spill, smältvatten eller kondens. En rullbana i en diskanläggning är ett exempel på ett ställe där det normalt fö rekommer vattenspill. Golvbrunnar behövs normalt vid tappställen, t.ex. i städrum och avfallsrum och vid maskiner eller grytor som töms. Även vid en nöddusch kan det vara lämpligt att ha en golvbrunn för att underlätta regelbunden provspolning av duschen och för att undvika vattenskador vid långvarig spolning. Golvbrunnar bör inte placeras där man står och arbetar. Golvbrunnar som behöver rensas ofta bör vara lätt åtkomliga. Lämplig golvlutning mot golvbrunn är :50–:00. Om golvet läggs med stor omsorg utan bakfall kan lutningen ibland begränsas till ytan närmast golvbrunnen.

text: Till 37 § Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med varma respektive kalla ytor anges i standarderna SSEN ISO 332 :2006 respektive ISO 3323:2005. Boverkets byggregler innehåller krav på heta delar av byggnader eller installationer.

text: Inredning och utrustning

text: Till 38 § Exempel på utrustning som normalt behöver placeras på bekväm arbetshöjd är diskmaskiner. I förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor bör arbetshöjder vara lämpliga både för vuxna och elever/barn. I varje barnavdelning inom för skolan bör det därför också finnas bord och stolar i vuxenhöjd. I barnens kapprum behövs sittplatser för barn och vuxna. I skolan bör exempelvis matsalens disk för mathämtning, platsen för

text: brickinlämning, datorarbetsplatsen och skyddsutrustningen vara anpassade även för de yngsta barnen. Kassaarbete och frisörarbete är exempel på arbeten som bör kunna utföras både sittande och stående. I frisörsalonger bör en frisörstol finnas för arbe ten som kan utföras sittande eller halvsittande.

text: Till 39 § Långvarigt stillasittande arbete, exempelvis kontors och datorar bete, kan leda till ohälsa. Inredning och utrustning som genom sin utform ning eller placering inbjuder till rörelse och variation kan motverka detta. Lämplig utrustning kan vara elektriskt höj och sänkbara arbetsbord eller balansbord. Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergono mi. Inredning och utrustning bör väljas och placeras så att de medför så låg exponering för luftföroreningar som möjligt. Utrustning som avger exem pelvis värme, föroreningar eller störande ljud bör inte placeras i samma lokaler som permanenta arbetsplatser. Inredning och utrustning bör vara lättstädad och utformad så att damm samling undviks. Vid val och placering av utrustning bör risken för brännskador beaktas. Det är lämpligt att heta ytor är isolerade eller har skydd mot ofrivillig berö ring där det behövs t.ex. på handtag av metall med en temperatur över 55 °C och på yttre höljet på apparatur med en temperatur över 80 °C. Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med varma ytor anges i standarden SSEN ISO 332:2006. Krav på utformning av utrustning finns även i Arbetsmiljöverkets före skrifter om användning av arbetsutrustning.

text: Golv, väggar och tak

text: Till 40 § Vissa verksamheter kräver hårda golv, t.ex. trucktrafik. Vid andra verksamheter kan det vara lämpligt att välja golvbeläggning med lagom svikt för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg. Det är viktigt att golvmaterial är anpassat till den mekaniska och kemiska påverkan det utsätts för. Ojämna golvytor medför risk för snubbling och för svårar städning. Lutande golv medför ökad risk för halkning och snubbling vid gång, och för att vagnar eller inredning kommer i icke avsedd rörelse. Vid de enskil da fasta arbetsplatserna är det lämpligt att golvet är utan lutning (även be

text: nämnt horisontellt eller ”plant”) för att olämplig arbetsställning ska kunna undvikas. Nivåskillnader bör så långt möjligt undvikas inom samma lokal och mel lan olika lokaler inom samma våningsplan. Om nivåskillnad inte går att undvika är det lämpligare att den tas upp med ramp än med trappsteg. Ramp bör ha lutning högst :2 och höjdskillnad högst 0,5 m mellan vil plan. Isolering mot golv kan ibland behövas vid stationära arbetsplatser i kylda lokaler och kan utföras med olika typer av trallar eller liknande.

text: Till 41 § Exempel på verksamheter där elektrostatisk uppladdning av före mål eller personer kan medföra risk är tappning av lättantändliga vätskor, laddning av blybatterier, elektrostatisk sprutmålning, vissa laboratoriear beten samt arbete med explosionsfarliga narkosgaser. Exempel på åtgärder mot detta är s.k. halvledande golv och antistatiska skor för att undvika tän dande gnistor vid urladdning. Råd om skydd mot statisk elektricitet genom jordning eller potential utjämning finns i svensk standard SS 421 08 22 (1).

text: Till 42 § Sådana egenskaper som material, yta och fogning inverkar på hur lätt ytskikten kan rengöras. Färgsättningen kan medverka till att rengöring en både kan anpassas till behovet och blir lätt att utföra. Det är särskilt vik tigt att golven är lätta att rengöra. Även halkrisk behöver beaktas vid val av golvmaterial. Det är viktigt att välja sådana ytskikt att rengöringen kan utföras med me toder och rengöringsmedel som innebär minsta möjliga risker för t.ex. be lastningsskador, allergier, eksem osv. för städpersonalen. Vid val av ytbeklädnader på golv, väggar och tak är det viktigt att beakta den risk för de besvär, t.ex. allergiska, som materialen i sig kan medföra för dem som vistas i lokalen. Vissa metoder för rengöring av golv kan medföra tekniska krav på an dra byggnadsdelar. Vid högtryckstvätt behövs t.ex. normalt särskilt täta och hållbara väggmaterial och att eluttag, strömbrytare och annan elutrustning är skyddade på ett tillfredsställande sätt.

text: Fönster, dörrar och portar

text: Till 43 § Solinstrålning kan medföra olägenheter i form av värme och bländ ning, särskilt vid stora fönsterytor. Exempel på avskärmning är fasadskär

text: mar, markiser, persienner, värmereflekterande glas och gardiner. Utvändig avskärmning, t.ex. markis, ger normalt bästa verkan. Solavskärmning bör kunna varieras efter behovet för att inte i onödan minska dagsljuset. Utförande som fast solavskärmning, dvs. sådan som inte kan regleras, bör undvikas. Lanterniner och takfönster bör vara så placerade att direkt solstrålning i möjligaste mån undviks. Takkupol kan delvis behöva avskärmas.

text: Till 44 § Det är viktigt att anordningar för manövrering av fönster och tak fönster kan nås från säker plats och i säker arbetsställning och att beslag för uppställning är säkra. Exempel på fara till följd av uppställda fönster är att de inte observeras vid passage eller inkräktar på arbetsutrymme. Fönster med låg bröstning kan i uppställt läge innebära en risk för fall. I skolan ut gör detta en särskild risk för de yngsta eleverna. Fönsterbröstning med en höjd lägre än 0,8 m anses här vara låg.

text: Till 45 § Det är viktigt att det finns tillräcklig plats i anslutning till fönster för fönsterputsare och plats för hjälpmedel och eventuella ställningar, både in och utvändigt. Föreskriften innebär att arbetet ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt för både fönsterputsare och andra närvarande. För att rengöring och underhåll av fönster ska kunna utföras säkert är det lämpligt att öppnings bara fönster är inåtgående. Utåtgående fönster, fasta fönster och glaspartier som rengörs från utsidan är exempel på när särskilda anordningar kan behövas för säker rengöring. Exempel på anordningar är gångbrygga eller fästen för skyddsanordning eller personlig fallskyddsutrustning. Andra glasytor som t.ex. glastak är också exempel på när särskilda anord ningar normalt behövs för att rengöring ska kunna ske säkert, både in och utvändigt. Det är viktigt att risken för nedstörtning beaktas även vid inåtgående fönster som är lågt placerade, dvs. med låg eller ingen bröstning.

text: Till 46 § Lämpligt utförda och placerade dörrar och portar ger goda och överskådliga samband, är säkra och bekväma att passera, medger transport med vagn och passage med rullstol och medför inte risk för instängning. Dörr i transportväg bör vara utförd så att den är lätt att öppna och på ett enkelt sätt kunna ställas upp för säker och bekväm passage med vagn eller börda. Det är viktigt att dörrar placeras och utförs så att de inte orsakar klämska

text: dor vid stängning eller genom att slå emot andra dörrar. Klämkraften bör vara mindre än 50 N. Dörrar mellan arbetslokal och korridor, gångväg eller annan starkt trafike rad passage bör hängas så att de går inåt mot arbetslokalen för att samman stötning ska undvikas. Om dörrar i utrymningsväg finns särskilda regler. Dörrar till fläktrum bör vara hängda så att de öppnas mot förekommande övertryck, dvs. vid fläktrum med övertryck inåt mot fläktrummet och vid undertryck ut från fläktrummet. Vid stor tryckskillnad kan särskild anord ning för tryckutjämning behövas. Om dörrar måste ha trösklar är det viktigt att dessa är låga. I transportväg bör trösklar inte finnas eller vara låga och körbara för att inte hindra rullan de transporter. Tröskelhöjd över 5 mm i gångdörr kan innebära svårigheter vid passage med vagn eller rullstol och även utgöra snubbelrisk. Om maskindrivna portar finns bestämmelser i Boverkets byggregler (BBR). Fri bredd för gångdörr behöver normalt vara minst 0, m. För passage med börda eller städvagn eller rullstol behövs normalt större fri dörrbredd, ofta lämpligen ,0 m, och minst 0,8 m. För passage med rullstol behövs nor malt fritt passagemått 0,80 m, men för dörrar till mindre rum för ett fåtal personer som kontorsrum och mindre grupprum räcker det med fritt pas sagemått 0,6 m. Fritt passagemått räknas när dörren är uppställd i 90°. Fri bredd 0,8 m motsvarar standardkarm K 9 och ett fritt passagemått på 0,6 m. Fri bredd på 0,8 m för gångdörr kan normalt accepteras i utrymningsväg. För passage med lastpall på lyftvagn behövs en fri dörrbredd av normalt minst ,0–,2 m och för pall på truck normalt minst ,4–,6 m. Fri höjd för gångdörr behöver normalt vara minst 2,0 m.

text: Till 49 § Gångdörr vid port underlättar för gående att passera säkert utan risk från fordonstrafik. Gångdörr i portblad har visat sig kunna medföra risk för olycksfall.

text: Transportvägar, gångar och korridorer

text: Till 51 § Transportvägar behöver normalt medge användning av transport hjälpmedel på hjul, s.k. rullande hantering, för att undvika olämplig arbets belastning vid exempelvis flyttning av patienter inom vård eller vid distri butionsarbete. Det är lämpligt att transportvägar görs plana, raka och korta. Det är viktigt att utrymme finns för både transporthjälpmedel och personer, så att arbetet kan ske på ett ergonomiskt lämpligt sätt. Förutom för huvudverksamhetens transporter behöver möjligheterna

text: till bekväma transporter beaktas för t.ex. städ och tvättvagnar, avfall, post, kopieringspapper m.m.

text: Till 52 § Syftet med hiss eller lyftanordning är att undvika ohälsa genom olämplig belastning och olycksfall genom lyft och bärande i trappa. Särskilt viktigt är att hiss eller lyftanordning finns för tunga och skrymmande fö remål. Vid hantering av lättare bördor kan även antal, frekvens och storlek motivera hiss eller lyftanordning i stället för trappa. Det är viktigt att hiss eller annan lyftanordning har tillräcklig kapacitet och hastighet så att den kommer till användning. Trappa är på grund av den fysiska belastningen normalt olämplig som transportled. Spiraltrappa är med hänsyn till säkerheten olämplig för alla slags transporter, även av lätta bördor. Små höjdskillnader kan ofta tas upp med ramp. Rampens lutning bör av passas till de vikter som ska förflyttas. Mellan våningsplan behövs normalt hiss. Även andra höjdskillnader, mindre än mellan våningsplan, kan vara skäl till att hiss eller annan transportanordning behöver finnas.

text: Till 53 § För gående behöver passage i allmänhet vara minst 0, m bred. Om mötande gångtrafik förekommer behöver bredden i allmänhet ökas till minst ,2 m. Huvudgång behöver vanligen ha ytterligare större bredd. Utrymningsvägar dimensioneras enligt särskilda regler. Transportvägar behöver vanligen vid enkelriktad trafik vara minst 0,6 m bredare eller vid mötande trafik 0,9 m bredare än förekommande fordon inklusive last. För passage med städvagn eller städmaskin behövs normalt minst 0,8 m. För passage med rullstol behövs normalt minst 0,8 m. För vändning av rullstol behövs normalt minst ,3 m. Dessa mått gäller manuell eller liten el driven inomhusrullstol. För vändning med eldriven mindre utomhusrullstol fordras minst ,5 m. Ramp för rullstol bör ha lutning högst :2 och höjd skillnad högst 0,5 m mellan vilplan. En ramp med lutningen högst :20 är säkrare för användaren. Det är i allmänhet lämpligt att fri höjd i gång och transportvägar är minst 2, m. Det behövs vanligen ett fritt utrymme av minst 0,2 m över högsta förekommande fordon inklusive last. Enstaka balkar, rör och andra utskjutande element i höjd och sida som inte lätt uppmärksammas förses lämpligen med varselmärkning för att und vika sammanstötning.

text: Till 54 § Vad som är tillräckligt säkerhetsavstånd beror av t.ex. trafikmängd, fordonstyp, hastighet, last och sikt och behöver bestämmas efter förutsätt ningarna i det enskilda fallet. Där gångtrafik av säkerhetsskäl behöver vara avskild från fordon, t.ex. vid hörn, bör avskiljningen lämpligen ske genom räcke eller annan motsvarande skyddsanordning, som bör vara varselmärkt där det behövs.

text: Till 55 § Transportväg behöver normalt vara markerad, med heldragna begränsningslinjer.

text: Till 56 § För att undvika olämplig arbetsbelastning vid transporter behöver det i princip finnas möjlighet till rullande hantering inom varje våningsplan. Hindrande trappsteg och trösklar bör därför inte förekomma. Det är viktigt att underlätta både tyngre transporter och t.ex. passage med städvagnar. I gångvägar är även snubbelrisken ett skäl att undvika enstaka trappsteg. Även mindre nivåskillnader och trösklar bör undvikas för att underlätta transporter och minska risken för snubbling. Om enstaka trappsteg inte kan undvikas bör trappan normalt ha minst tre trappsteg. Sådana trappsteg i korridor bör förses med varselmärkning och belysning samt i regel körslänter för vagn, rullstol e.dyl. Det är lämpligt att en liten nivåskillnad överbryggas med ramp istället för med trappsteg.

text: Trappor och fasta stegar

text: Till 57 § För att en trappa ska kunna användas lätt och säkert behöver trap pans lutning, stegens utformning och övriga mått vara väl anpassade till trappans användning. Trappor som är utförda enligt svensk standard SIS 9 0, Trappelement – grundläggande mått, är vanligen lämpliga. Lämpligt minsta stegdjup är vanligen 0,25 m och därtill passande största steghöjd 0,5 m, vilket innebär en lämplig största lutning av ca 35°. Trappor med mer än 18 steghöjder bör lämpligen delas upp i två eller flera trapplopp med mellanliggande vilplan. Det är viktigt att den fria höjden i trappor är tillräcklig. Trappor som är högre än tre steghöjder behöver normalt ha räcke och led stång. Ledstång placeras lämpligen på en höjd av 0,9 m, mätt vid stegnosen. Ledstång fungerar som stöd men också för att hejda ett påbörjat fall. Led stång bör finnas på båda sidor om trappan. Breda trappor kan behöva delas upp med ledstång mellan filerna.

text: Alla övergångar mellan golv och trappa behöver vara lätta att uppmärk samma, för att minska risken för olycksfall. I vissa fall kan det därför vara nödvändigt med en särskild markering av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget och trappans nedersta plansteg. Om fönster finns intill trappa är det viktigt att risken för fall genom fönst ret är förebyggd. För trappor och lejdare utomhus är det lämpligt att trappsteg och vilplan utförs av gallerdurk eller motsvarande för att minska vattensamling och isbildning. Spiraltrappa anses säkrare än den raka därför att man för den ständiga riktningsändringen behöver ägna uppmärksamheten åt trappan, gå sakta och hålla i ledstången. Av samma skäl är den dock olämplig för den som har en börda. Med avseende på säkerheten bör en trappa därför normalt vara ut förd som spiraltrappa endast om trafiken i trappan är ringa och om trappan inte används vid varutransport. En trappa bör normalt inte vara smalare än 0,8 m. I en rak trappa som ut gör huvudkommunikationsled eller där bårtransport kan förekomma är det lämpligt att bredden är minst ,2 m. Lämplig trappbredd i spiraltrappor är i allmänhet 0,8–,0 m. De bör inte ha mindre bredd än 0,8 m för att ge tillräckligt utrymme, och inte större bredd än ,0 m för att ledstängerna ska vara inom räckhåll från gånglinjen.

text: Till 58 § En nedåtgående trappa eller trappsteg direkt efter en dörr medför risk för fall. Golvnivån bör därför vara lika före och efter dörren, och trapp planet behöver ge utrymme för att en gående ska kunna stanna upp före trappan vid nedåtgående och kunna öppna dörren på ett säkert sätt vid uppåtgående. Trapplanet bör normalt vara lika djupt som trappan är bred.

text: Till 59 § Med stege jämställs här lejdare och andra branta uppstigningsan ordningar. Exempel på skydd mot nedstörtning är att stegen förses med ryggskydd eller att personlig fallskyddsutrustning med styrt glidlås på fast förankrings lina eller skena används. För att ett ryggskydd ska skydda mot fall utan att annars vara till hinder behöver vanligen avståndet mellan stegen och rygg skyddet vara ca 0,65 m. Exempel på lämpligt utförande av ryggskydd på stege finns i svensk stan dard SS 83 3 40. En stege som är högre än 0 m bör lämpligen ha vilplan. Därefter bör vil plan placeras med högst 6 m avstånd.

text: För fasta tillträdesanordningar till tak och på skorsten finns även bestäm melser i Boverkets byggregler (BBR).

text: Varumottag, kajer och ramper

text: Till 60 § Med varumottag avses t.ex. angöringsplatser för fordon, lastkajer, uppställningsplatser för gods och transportvägar. Beroende på godsets mängd och tyngd kan behovet av varumottag vara olika. Den lämpliga lösningen kan efter behov vara t.ex. en större kajanlägg ning, en lastkaj som är gemensam för flera arbetslokaler, avlastning med truck i marknivå eller, vid små mängder, att varor tas emot via lokalens van liga entré. Även kombinationer kan förekomma, t.ex. av lastkaj och avlast ning i marknivå. Varumottag behöver normalt medge rullande hantering av gods och er forderlig användning av lyfthjälpmedel. Varumottag bör ha tillräcklig kapacitet för att begränsa hanteringen och undvika onödig omflyttning av gods. Det är viktigt att där finns tillräcklig uppställningsplats för normalt ankommande och avgående gods, returför packningar, emballage och avfall. Varumottag bör dimensioneras och utformas för erforderliga hanterings hjälpmedel och så att manuella lyft och manuell hantering kan ske i gynn samma arbetsställningar, bl.a. inte över axelhöjd eller under knähöjd. Varumottag bör placeras nära lager, hiss etc. så att transporterna begrän sas. Angöringen bör vara sådan att fordonen står horisontellt och att bryggan eller motsvarande för transporten mellan fordon och kaj har liten lutning. Råd om arbetsmiljö m.m. vid varumottag för lastbilar finns i handboken ”BÄTTRE varumottag!” från TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljö nämnd), 2006.

text: Till 61 § Väl fungerande tillfartsvägar, manöverutrymme och uppställ ningsplatser för fordon är viktiga för att trafikrisker ska kunna undvikas kring lastkajen. Mellan uppställda fordon bör en tillträdesled för gående, med minsta bredd 0,7 m mellan inbackningslinjerna, finnas. Det är viktigt att lastkajer och tillfarter är anpassade för den typ av fordon som levererar varorna, bl.a. för att undvika den manuella hantering som blir nödvändig när en bil inte kan angöra.

text: Till 62 § Kajens mått bör avpassas till mått och mängd för det gods, retur gods och emballage som ska hanteras och ställas upp tillfälligt. Dessutom bör utrymme avsättas för manövrering av fordon och redskap. Det är lämpligt att minst en av kajens lastplatser har en kajbrygga eller

text: ett lyftbord samt att kajkanten, kajbryggan och lyftbordet förses med varsel märkning. Tillträdesled kan förutom trappa vara t.ex. lejdare eller ramp. Trappor vid lastkajer bör placeras och utformas med beaktande av risken att de blir på körda. Det är viktigt att avkörningsskydd utformas så att risken för att nå gon ska falla eller snubbla undviks.

text: Till 63 § Det är viktigt att skyddstak placeras på en sådan höjd att lastfor don kan angöra på planerat sätt.

text: Till 64 § Vid lastkajer utomhus och vid andra varumottag bör förbindelse med arbetslokalerna utformas så att avgaser från fordon inte tränger in.

text: Skyddsanordningar och nödutrustning

text: Skydd mot fall och ras

text: Till 67 § Dörren till en lastöppning i väggen bör vara inåtgående eller utförd som skjutdörr. Skyddsanordningen i öppningen kan utgöras av en grind eller bom med skyddshöjden minst , m eller av handtag på båda sidor om öppningen, placerade ca ,5 m över golvet. Skydd mot fall utförs normalt lämpligast som skyddsräcke. Om glasytor saknar skyddsräcke eller annat skydd mot fall bör glaset vara utfört av laminerat säkerhetsglas. Exempel på andra skyddsanordningar för speciella arbeten, t.ex. fönsterputsning, är monterbara skyddsanordningar eller personliga fallskydd. Risken för fall bedöms utifrån den oskyddade öppningens storlek och fallhöjden. Det är i allmänhet lämpligt att räcke med en höjd av minst 1,0 m finns om fallhöjden är större än 0,5 m. Om fallhöjden överstiger 3 m bör räcket vara minst , m högt. Räcket i en trappa bör ha en höjd av minst 0,9 m. En lastkaj eller plattform som är avsedd för lossning och lastning av väg och spårbundna fordon från fordonens långsida kan förses med fallskydd t.ex. genom borttagbara stolpar med kättingar däremellan. En öppning i golvet till en varustört kan vara svår att förse med skydds täckning eller räcke. I sådant fall kan den istället ha en horisontell skydds skärm placerad ca 0,6 m ovanför golvöppningen. För att hindra passage under en lastöppning kan en skyddsram hängas upp ca ,5 m över golvet. En lucka eller skyddstäckning som öppnas manuellt bör normalt ha lyft handtag. Det är lämpligt att tyngre luckor öppnas med spel eller någon an nan lyftanordning, som är självhämmande. Luckan kan också behöva förses

text: med en upphakningsanordning. Det är viktigt att lyfthandtag o.dyl. utfor mas så att man inte snubblar på dem.

text: Till 69 § För att begränsa fallrisken bör räcken enligt Boverkets byggregler, (BBR), vara minst , m höga. För att kunna hindra fall under eller genom ett räcke behöver räcket normalt dels ha en minst 0, m hög fotlist, dels vara tvåledigt, eller ge motsvarande skydd. Med tvåledigt avses här att räcket har två följare som placeras vid överkanten respektive på halva höjden. För barnsäkerhet i förskola och skola, se Boverkets byggregler, (BBR).

text: Nödbelysning

text: Till 70 § Exempel på var nödbelysning kan behövas är kemisk industri, ke miska och biologiska laboratorier och frysrum.

text: Skydd mot instängning

text: Till 71 § Lämpligt skydd mot instängning är att dörren görs lätt öppnings bar även inifrån. Detta är särskilt viktigt att beakta för rum med farlig miljö, t.ex. stark värme, stark kyla eller syrebrist.

text: Skydd vid sammanstötning mot glasytor

text: Till 72 § Provningsmetoder för motstånd mot tung stöt och klassindelning för planglas finns i SS-EN 12600. Om glasytan är oskyddad och avståndet mellan underkant glasyta och golv är mindre än ,5 meter bör glaset vara utfört av härdat eller laminerat säkerhetsglas i kommunikationsutrymmen för att förhindra skärskador. Regler om glas finns även i Boverkets byggreg ler (BBR).

text: Nöddusch och ögonspolningsanordning

text: Till 73 § Vägledning för placering och utformning av anordning för ögon spolning och nödduschning samt krav på funktionskontroll av dessa an ordningar framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

text: Varselmärkning

text: Till 74 § Glasytor i nivå med yttertak är ett exempel på område som behö ver markeras. Reglerna för varselmärkning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler och för varselmärkning till skydd mot elfara i Elsäker hetsverkets starkströmsföreskrifter.

text: Larm och utrymning

text: Utrymning

text: Till 75 § Det är särskilt viktigt att vid planering beakta konsekvenserna av en brand, gasutströmning eller annan händelse som inträffar på från utrym ningssynpunkt ogynnsam plats. Behovet av åtgärder kan variera väsentligt och påverkas av många fakto rer, t.ex. verksamhetens art och omfattning, byggnadens och lokalens storlek, utformning och belägenhet, räddningstjänstens insatstid samt om en brand lätt får snabbt förlopp och spridning och om gasutströmning kan innebära explosionsrisk. Vid arbete i t.ex. en behållare bör en manhålsöppning ha sådana mått att det är möjligt att ta sig in och ut iförd personlig skyddsutrustning – om inte en riskbedömning visar att detta är onödigt. Kraven i svensk standard SS 9, Inspektionsöppningar och manhål – mått, kan i dessa sammanhang fungera som vägledning. Situationen för arbetstagare kan påverkas av antalet ”ickearbetstagare” i en lokal, t.ex. sjukhus, varuhus, restaurang. Sådana personer har ofta dålig lokalkännedom och kan av olika skäl behöva hjälp för att komma ut vid en utrymning. Även barn är en specifik grupp då det gäller utrymning. För att underlätta för arbetstagare med funktionsnedsättning att utrymma arbetsplatserna innan kritiska förhållanden uppstår (egenutrymning) bör utrymningsvägarna utformas utan trappor eller andra hinder för rullstols burna och synskadade och förses med lätthanterliga öppningsanordningar till dörrar i utrymningsvägen. Om egenutrymning för en rörelsehindrad inte är möjlig är en tillfällig ut rymningsplats, inom egen brandcell, där man kan invänta hjälp i anslutning till trappan en lösning. Se även handboken Utrymning för alla från Svensk Byggtjänst. Tidpunkten för när kritiska förhållanden vid brand uppstår är beroende av bl.a. värmestrålning, lufttemperatur, rökgasnivå och koncentration av giftiga gaser.

text: Termen utrymningsväg används i föreskrifterna så som den definierats för brandtekniska sammanhang i Plan och byggtermer 994, utgivna av Tekniska nomenklaturcentralen. Med utrymningsväg avses där väg från en brandcell till det fria eller till en annan säker plats. Annan säker (flykt-)plats kan utgöras av mobil eller fast räddningskam mare. (Se föreskrifterna om bergarbete). Utrymningsfrågor behandlas även i andra föreskrifter från Arbetsmiljö verket. Se Andra aktuella regler m.m.

text: Till 76 § Att utrymningsvägar ska vara tillgängliga och hållas fria från hinder avser inte endast fysiska föremål på själva utrymningsstråket utan även annat som finns inom utrymningsvägen och som kan utgöra hinder för utrymning. Det kan t.ex. vara lättantändliga material som papper och tyg som alstrar rökgaser och värme vid brand eller gasledningar som vid brott omöjliggör en utrymning. Kravet på att utrymningsvägar ska hållas fria från hinder omfattar vintertid även undanröjande av snö och is som blockerar utrymningsvägar.

text: Till 77 § På vissa arbetsställen finns i stor omfattning låsta utrymmen som exempelvis i sjukvården och kriminalvården. System för låsning av utrym ningsvägar på sådana arbetsställen bör väljas efter verksamhet och klientel och så att utrymning av arbetstagare inte försvåras.

text: Till 78 § Exempel på arbetsplats, som avses är utrymmen mellan hyllor el ler staplar i höglager, traversförarrum eller vissa typer av maskinrum. Andra exempel är utrymmen i vilka vanligen endast arbete av tillfällig art förekom mer i samband med tillsyn, rengöring eller reparation, t.ex. kulvert, cistern, transformatorrum. Exempel på åtgärder kan vara – att trucktransport mellan hyllrader eller staplar i höglager sker så att truckförare eller annan person inte löper risk att bli innestängd, – att traversförarutrymme förses med utrustning som underlättar utrym ning samt – att arbete i visst utrymme tillåts endast om annan person finns inom syn och hörhåll eller om personkontakt upprätthålls med hjälp av radio.

text: Nödbelysning för utrymning

text: Till 79 § Låg placering av armaturer för nödbelysning bör eftersträvas. På golvet i gångstråket bör nödbelysningen ha en belysningsstyrka av minst

text: lux på det sämst belysta stället. Lokalt kan högre belysningsstyrka vara mo tiverad, exempelvis i trappor. Förläggning och utförande av elkablar till nödbelysning och allmänbelys ning i utrymningsvägar behandlas i gällande byggnadsbestämmelser från Boverket. Det finns även en CEN-standard för nödbelysning, EN-SS 1838. Standar den behandlar olika typer av nödbelysning och även skyltar för utrymning.

text: Skyltning och markering för utrymning

text: Till 80 § Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning behöver normalt finnas vid dörr till och i utrymningsväg samt för att visa utrym ningsvägars sträckning och vägen dit. I utrymningsväg kan skyltar behövas särskilt där risk för misstag finns, t.ex. vid riktningsändring eller förgrening. Bestämmelser om utformning av skyltar som utmärker utrymningsväg finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.

text: Till 81 § Exempel på när en utrymningsväg eller väg till utrymningsväg kan behöva ha sina ytterkanter markerade är där hantering, uppläggning eller transport av materiel, produkter, emballage eller truckparkering kan innebära risk för att utrymningsvägen blir helt eller delvis blockerad. En linje, som markerar utrymningsvägens ytterkant, underlättar utrym ning, speciellt när brandrök utvecklas och sikten försämras. Eftersom sikten är bättre vid golvnivån, är det lämpligt att markeringen görs direkt på golv eller lågt på vägg.

text: Utrymningslarm

text: Till 83 § Exempel på arbetslokal som avses i 83 §, första stycket är: – Sådan större och svåröverskådlig arbetslokal där brand, gasutström ning, syrebrist e.d. kan uppstå utan att detta tillräckligt snabbt kan upp märksammas av alla i lokalen. – Arbetslokal där öppen eld eller annan tändkälla används i verksamhe ten samtidigt som i lokalen finns brännbart ämne av sådant slag och i sådan mängd att brand som innebär risk för ohälsa eller olycksfall kan inträffa. Observera att det enligt 3 § förordningen (SFS 988:45) om brandfarliga och explosiva varor är förbjudet att hantera brandfarliga eller explosiva varor i sådan arbetslokal. – Arbetslokal där brand kan få snabb spridning eller ge upphov till far

text: liga brandgaser, t.ex. höglager eller lokal för tillverkning eller förvaring av plast, färg eller papper. – Arbetslokal för tillverkning och hantering av gas av sådant slag och i sådan mängd att en farlig gasutströmning kan inträffa. – Arbetslokal belägen under marknivå, från och med andra våningen un der marknivån. – Isolerat rum, t.ex. av typ frysrum. – Arbetslokal där syrebrist kan uppstå t.ex. vid öppen lagring av reduce rande ämnen som sulfider och sulfiter. – Arbetslokal där personal riskerar att utsättas för hot eller våld eller där arbetsplatsen riskerar att bli utsatt för sabotage eller bombhot. Exempel på arbetslokal, som avses i 83 §, andra stycket, är mindre kontor, förskola o.d. Läs mer om krav på överfallslarm i föreskrifterna om våld och hot.

text: Till 84 § Larmsignal kan behöva uppfattas även i utrymme som är ljudiso lerat eller har hög ljudnivå och i utrymme, där personal uppehåller sig till fälligt, t.ex. i personalutrymme och normalt obemannat förråd. Det är viktigt att larmsignal för utrymning inte är förväxlingsbar. Den kan utgöras av ljud eller ljussignal eller vid behov av bådadera exempelvis då det finns personer med nedsatt syn eller hörsel på arbetsplatsen. Signal som varnar för brand kan behöva ha annan karaktär än signal som varnar för t.ex. gasutströmning eller syrebrist. Ett motiv härför är att åtgär derna varierar beroende på vilken typ av händelse som inträffat. Vid strömavbrott bör larmanläggningens funktion kunna upprätthållas under minst 60 minuter.

text: Till 85 § Vilken typ av larmanordning som behövs beror på vilken risk situation som kan uppstå. I många fall räcker det med en enkel anordning, t.ex. larmknapp, signalledning och signaldon. Utrymningslarm som utlöses automatiskt av detektor kan behövas om brand eller gasutströmning kan innebära akut fara för personalen, t.ex. därför att brand lätt får snabbt förlopp och spridning, för att brandgaserna snabbt försvårar sikten eller för att utströmmande gas snabbt kan orsaka kvävning eller förgiftning. Där det finns automatiskt brandlarm anslutet till räddningstjänst kan, där så är lämpligt, det automatiska brandlarmet och det utrymningslarm som avses i föreskrifterna samordnas. Det är inte alltid så att larmsignal behöver leda till omedelbar utrymning.

text: I vissa fall kan ett enkelt och snabbt genomfört åtgärdsprogram minska eller helt eliminera de risker som annars kunnat uppstå.

text: Till 86 § I vissa fall kan larmanordning behöva kontrolleras oftare än en gång per kvartal, t.ex. där miljön är korrosiv eller där åverkan kan före komma.

text: Särskilda risker vid brand

text: Till 87 § Särskilda åtgärder för att underlätta utrymning kan vara av såväl teknisk som organisatorisk karaktär. Tekniska åtgärder såsom automatisk brandsläckningsanordning för att underlätta utrymning kan behövas där det i verksamheten hanteras t.ex. större mängder plast, färg eller papper. Ytterligare utrymningsväg(ar) eller annan byggnadsteknisk åtgärd kan ge likvärdigt skydd. Organisatoriska åtgärder i form av en brandskyddsorgani sation och extra utbildning av personalen kan vara andra sätt att uppnå må let. Regler om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid valet av åtgärd är det viktigt att noga bedöma för och nackdelarna med alternativen i förhållande till brandrisken och personsäkerheten. Det är viktigt att i dessa frågor samråda med räddningstjänsten i kommunen. Med automatisk brandsläckningsanordning avses olika typer av sprink lersystem med olika förmåga att släcka eller begränsa branden. Systemen fungerar som punkt, del eller helskydd. Tiden från brandstart till släckin sats bör noga beaktas då starttiden hos olika släcksystem varierar. En väl fungerande och anpassad sprinkleranläggning bör dock innebära att släckinsatsen kommer igång snabbt, vilket ökar möjligheten att släcka eller begränsa en brand och därmed genomföra en trygg utrymning. Betydelsen av de i byggnaden eller arbetslokalen vidtagna åtgärderna, så väl tekniska som organisatoriska, ökar ju längre insatstid räddningstjänsten har, och är av särskilt stor betydelse för personsäkerheten om branden bedöms kunna få snabb spridning och stor omfattning. Riktlinjer för automatisk vattensprinkleranläggning finns utgivna av Svenska Brandskyddsföreningen i SBF 20, Regler för automatisk vatten sprinkleranläggning som är anpassad till standarden SSEN 2845 Automa tiska sprinklersystem – utförande, installation och underhåll.

text: Till 88 § Utrymme som avses i 88 § kan ha automatisk släckanordning med koldioxid eller annat lämpligt släckmedel. Sådan släckanläggning används i speciella fall, t.ex. för teknisk anordning där brand kan uppstå i brandfar

text: lig vara, i utrymme för elektrisk starkströmsanläggning eller för datacentral. Riktlinjer för koldioxidanläggning finns utgivna av Svenska Brandskydds föreningen i SBF 5, Regler för koldioxidsläckanläggning. Utlösningen av sådant släckmedel bör ske med viss fördröjning efter lar met, så att utrymning kan ske innan akut risk för skador uppstår. Svenska Brandskyddsföreningen har gett ut regler även för gassläckmedel. SBF 500, Regler för inert gasanläggning som är anpassad till standarden EN 5004. Andra åtgärder är varningsskyltar och instruktioner för arbete i utrymme där koldioxid- eller annan lämplig släckanläggning finns och för blockering av sådant släckmedel när arbete pågår på släckanläggningen.

text: Utrymningsplan

text: Till 89 § Ofta är det lämpligt att anslå minst en utrymningsplan på varje våningsplan. Gemensam återsamlingsplats kan med fördel ordnas för personal som arbetar tillsammans. Detta ökar möjligheterna att kontrollera att alla har kunnat återsamlas. Exempel på hur en utrymningsplan kan vara utformad finns i svensk standard SS 285. Särskilda bestämmelser om beredskapsplan vid användning av biolo giska agens i riskklass 3 och 4 finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Bered skapsplanen omfattar även utrymningsplan.

text: Personalutrymmen

text: Allmänt

text: Till 90 § I vissa fall kan flera företag dela på personalutrymmen. Om flera mindre företag har sin verksamhet inom en byggnad eller inom ett begrän sat område, finns det inget som hindrar att arbetsgivarna tillhandahåller gemensamma personalutrymmen, förutsatt att föreskrifterna följs. Då per sonalrum är gemensamma för flera arbetsgivare kan detta innebära att det behövs särskilda överenskommelser för ordning, städning o.d. Där en arbetsgivare driver den huvudsakliga verksamheten och endast ett fåtal arbetstagare har en annan arbetsgivare förekommer det att alla an vänder samma personalutrymmen. På t.ex. en bussterminal kan det vara praktiskt att även kioskpersonal använder personalutrymmen som främst är avsedda för de anställda vid terminalen. a) Att personalutrymmenas placering ska vara anpassad till arbetets natur

text: innebär bl.a. att det i allmänhet är acceptabelt att arbetstagare utomhus har längre avstånd till personalutrymmen än arbetstagare inomhus. Det ligger ofta i arbetsuppgiften för t.ex. en hamn eller parkarbetare att röra sig inom ett vidsträckt område. Å andra sidan kan det inom ett vidsträckt arbetsställe behövas fler personalutrymmen med hänsyn till antalet arbetstagare än vad som anges under respektive avsnitt i dessa föreskrifter med kommentarer. Vid arbete och tjänstgöring i en brukares eller omvårdnadstagares bostad kan arbetsgivaren i vissa fall behöva ordna med personalutrymmen utanför bostaden. Arbete utanför ett fast driftsställe kan ha mycket varierande karaktär och varaktighet. Samma regler för personalutrymmen gäller dock och oavsett arbetsförhållandena är det angeläget att personalutrymmena är så bra som möjligt. Möjligheten att transportera bodar m.m. samt att ansluta el, vatten och avlopp varierar emellertid från fall till fall. Det är givetvis lättare att ordna personalutrymmen med relativt hög standard där arbete pågår under lång tid och arbetsplatsen har bra vägförbindelser, än där dessa förutsätt ningar saknas. Det förhållandet att de som genomgår utbildning jämställs med arbetsta gare vid tillämpningen av dessa föreskrifter innebär inte att denna kategori i alla hänseenden och i alla utbildningsverksamheter har samma behov av personalutrymmen som arbetstagarna i verksamheten. Förutom de variatio ner i arbetsmiljö som normalt finns mellan olika typer av verksamheter och arbetsplatser finns inom utbildningsväsendet också stora variationer i såväl utbildningens natur och varaktighet som elevernas bundenhet till utbild ningslokalerna. För framför allt högskolestuderande med ett fåtal föreläs ningar i veckan eller med begränsad schemalagd närvaro gäller andra förut sättningar än de som gäller för arbetstagarna vid universitet och högskolor. Vid yrkesutbildning inom högskoleområdet gäller däremot normalt samma förutsättningar för de studerande som för arbetstagarna. Exempel på hur personalutrymmen för arbetsplatser utanför ett fast drifts ställe kan ordnas finns i tabellen.

text: Förutsättningar Exempel på arbete Personalutrymme

text: . Arbete på samma Byggnadsarbete. Personalbodar. ställe under längre I vissa fall väg Tillfälligt upplåtet ut tid där det är rimligt och anläggningsar rymme i en byggnad att ordna anslutning till bete på större (t.ex. vid ombyggnad el, vatten och avlopp. arbetsplats. eller s.k. ROTarbete). 2. Arbete på skiftande Byggarbete på mindre Personalbodar an platser där det inte arbetsplats. Skogs passade för att kunna är rimligt att ansluta arbete. Linjearbete. föras fram på sämre till vatten och avlopp. Vissa vägarbeten. vägar eller i terräng. Arbete långt från fasta Undantagsvis och personalutrymmen främst sommartid (i vissa fall jord mindre rastvagn eller bruksarbete och dylikt. trädgårdsarbete). 3. Arbete där arbets Ambulerande arbete Fordon som inretts tagare förflyttar sig (service och jour med matplats, tvätt längre sträckor under arbete m.m.). möjlighet och någon dagen, ibland i terräng. typ av portabel toalett. Personalutrymmen på andra arbetsställen eller dylikt.

text: b) Vid beräkning av hur många arbetstagare som kan komma att använda ett personalutrymme är det flera faktorer som har betydelse. En faktor är ar betstiderna på arbetsstället. Vid skiftarbete kan det t.ex. räcka med att perso nalutrymmena är anpassade till antalet personer i ett skiftlag om lagen nor malt inte behöver använda dem samtidigt. Observera dock att varje arbets tagare behöver eget klädskåp, klädfack eller annat lämpligt arrangemang när föreskrifterna kräver skilda utrymmen för privata kläder och arbetsklä der. Avlöser skiften varandra i omklädningsrummen innebär föreskriften att rummen behöver ha plats för båda lagen. Om det på ett arbetsställe arbetar personal som har en annan arbetsgivare kan detta också ha betydelse för personalutrymmenas storlek och antal. Frå gan blir då hur ofta och hur länge icke anställd personal arbetar på arbets stället. Även arbetstiderna för dessa inverkar. Ofta kan vissa personalutrym men behövas för städpersonal som inte är anställd hos den arbetsgivare där städning utförs. På stora arbetsställen där underhåll av maskiner och bygg

text: nader utförs kontinuerligt av personal som inte är anställd på arbetsstället behövs personalutrymmen även för denna personalgrupp. Om exempelvis bevakningspersonal arbetar på andra tider än den ordina rie personalen behövs ofta inga extra personalutrymmen för bevakningsper sonalen på bevakningsstället. c) I

text: diskrimineringslagen

text: (SFS 2008:567) finns regler om åtgärder för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för både kvinnor och män.

text: Till 91 § Exempel på sådant som påtagligt kan försämra personalutrymmets funktion är att maskiner, datorer, kopiatorer eller material placeras där. För vård och förvaring av motorsågar och drivmedel är det särskilt föreskrivet att motorsågsrum ska finnas och vara skilt från personalutrymme. Se Arbets miljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar. Exempel på när annan verksamhet inte försämrar användningen som per sonalutrymme är då personalmatsalen används som kurs eller möteslokal på tider när den inte används för sitt ordinarie ändamål.

text: Till 92 § Utrymme för värdesaker kan vara t.ex. förvaringsfack, klädskåp, skrivbord, hurts eller låsbart rum. I skolan kan lösningarna för att förvara värdesaker variera beroende på skolans lokala regler och elevernas behov av att förvara värdesaker, lärome del och annan utrustning.

text: Klädutrymme

text: Till 93 § Vilka åtgärder som kan behövas till skydd mot nedsmutsning, ska dor och stöld under förvaringen får bedömas från fall till fall bl.a. med hän syn till verksamhetens art, arbetsställets storlek och belägenhet, om andra än arbetstagarna vistas på arbetsstället och andra lokala förhållanden. Vid renligt arbete, t.ex. på kontor, kan kapprum eller klädskåp i arbetslokalen vara lämplig förvaringsplats för privata kläder. I en skola kan förvaringen av elevernas ytterkläder variera bl.a. beroende på elevernas ålder. Förvaring av ytterkläder kan ske i anslutning till klass rummen, t.ex. i elevskåp i korridoren eller i ett från korridoren avskilt kapp rum. Om ett omklädningsrum eller annat klädutrymme är så beläget att arbets tagarna inte kan gå inomhus till ett annat personalutrymme eller till sin ar betsplats, behövs ofta möjlighet att hänga upp ytterkläder i eller intill arbets lokalen eller personalutrymmet. Skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder kan ordnas

text: på olika sätt. Privata kläder som används vid smutsande, illaluktande eller svettdrivande arbeten likställs i detta avseende med arbetskläder. Åtskillna den kan åstadkommas med t.ex. två klädskåp, ett klädskåp med mellanvägg eller ett klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder. Ventilation i klädskåp är önskvärd särskilt för arbetskläder. Klädskåp bör ha sådana mått att kläder kan hängas på galge. Där arbetet så kräver kan fack eller skåp behöva vara 40 cm breda eller bredare för ut rymmeskrävande kläder. I en personalbod behöver i allmänhet varje arbetstagare klädskåp för pri vata kläder och skåp eller fack för arbetskläder. Motsvarande förvaringsut rymmen behövs normalt också i de delar av en byggnad som utnyttjas som personalutrymmen vid reparations och underhållsarbete. I fordon, mindre rastvagnar och liknande kan klädförvaringen ofta ord nas på annat lämpligt sätt än genom klädskåp. Inom jordbruket kan ombyte och klädförvaring t.ex. ske i utrymme som tillhandahålles i arbetsgivarens bostad. Se även 94 § med kommentarer.

text: Till 94 § Åtskild förvaring kan åstadkommas med t.ex. två klädskåp, ett klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder eller skil da omklädningsrum. Exempel på arbeten där det kan behövas skilda förvaringsplatser är djur hållning och arbete vid avloppsreningsverk. Arbeten där särskilda skyddskläder behövs är t.ex. arbete med försöks djur, asbest, härdplastkomponenter eller vissa bekämpningsmedel. Se även Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter om dessa arbeten. Kläder som används på arbetet för att skydda mot t.ex. smitta är skyddskläder, se även Arbets miljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning om arbetsgivarens ansvar för förvaring av skyddskläder och föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Vissa skyddskläder kan vara bundna till platsen där de används. Skydds kläder för hemtjänstpersonal kan till exempel ofta förvaras i badrummet hos vårdtagaren.

text: Omklädningsrum

text: Till 95 § Omklädningsutrymmen behövs om verksamhetens art är sådan att ombyte till arbetskläder eller skyddskläder på arbetsstället behövs. Exempel på verksamheter där ombyte behövs på grund av att arbetet är smutsande eller svettdrivande eller för att det finns risk att stark lukt fastnar i kläder

text: na är verkstäder, gruvor, bagerier, restaurangkök, snickerier, stenhuggerier, stålverk och gjuterier. Utrymmen för ombyte kan även behövas vid annat arbete, till exempel om särskild arbetsklädsel krävs och en riskbedömning visar att ombyte behöver göras på arbetsstället. Om skyddskläder används utanpå privata kläder eller arbetskläder, till exempel skyddsrock, är det inte säkert att omklädningsrum behövs. För till exempel hemtjänstpersonal kan utrymme för ombyte mellan privata kläder och arbetskläder ordnas i anslutning till paus och gemensamhetslokaler. Andra lämpliga utrymmen för omklädning behandlas i 96 § med kom mentarer. Verksamheter där det kan behövas skilda omklädningsrum för privata kläder och arbetskläder eller skyddskläder är t.ex. laboratoriearbete med smittförande organismer och lackering med isocyanater, t.ex. billackering. Då det finns skilda omklädningsrum för arbetskläder och privata kläder är det inte alltid nödvändigt att ha klädskåp, men oftast är sådana att föredra. Om inte skilda omklädningsrum kan ordnas kan det ibland räcka om arbets kläder eller skyddskläder tas av och förvaras i en del av rummet och privata kläder i en annan del.

text: Till 96 § Ett sätt att kunna utnyttja samma utrymmen men ändå tillgodose kravet på åtskillnad mellan män och kvinnor är att förskjuta arbetstiderna. Exempel på ett lämpligt utrymme för omklädning på ett arbetsställe med en enda arbetstagare av ett av könen är en handikapptoalett eller ett förrum till duschen. Klädförvaringen ordnas då lämpligen i klädskåp i närheten av utrymmet där bytet sker. På mindre arbetsställen kan arbetet organiseras så att arbetstagare av olika kön får turas om att klä om i omklädningsrummet. Ett annat sätt kan vara att hänvisa en enstaka arbetstagare till att byta om i exempelvis en rymlig toalett.

text: Till 97 § Med hänsyn till flexibilitet, hygien och trivsel, kan det vara en för del att t.ex. ha flera små omklädningsrum istället för ett stort. Lämpliga mått på bredd och djup på en sittplats är i regel 40x30 cm och höjd 40–45 cm. Klädskåp med sittbänk är praktiskt. Om skåpet ska använ das av en person med nedsatt rörelseförmåga bör sittbänken istället vara placerad bredvid skåpet eller på så stort avstånd från skåpet att det finns utrymme att manövrera en rullstol mellan bänken och skåpet. Det är lämpligt att det även finns papperskorgar och där det behövs tork mattor och eluttag. För rullstolsburna är det lämpligt om klädstången till kapphyllan sitter ,20 m över golvet. Det är lämpligt att det finns toalett i anslutning till omklädningsrummet.

text: Torkutrymme

text: Till 98 § Exempel på torkmöjligheter är: – ventilerat klädskåp, – torkskåp och – torkrum. Viktigt är att ventilation och uppvärmning är sådana att kläderna torkar över natten eller på kortare tid. Exempel på arbetsställen där det kan behövas en spolanordning för stöv lar är avloppsreningsverk, jordbruk och trädgårdsodlingar. Även skolor med utbildningsprogram för dessa verksamheter kan behöva stövelavspol ning och torkmöjligheter.

text: Tvätt- och duschutrymme

text: Till 99 § Det är lämpligt att tvättutrymmen placeras i anslutning till klädut rymmen. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande behövs i regel minst en tvättplats för varje påbörjat femtal arbetstagare. Rumstempererat vatten kan undantagsvis vara tillräckligt om arbetet inte är svettdrivande eller särskilt smutsande och om det samtidigt är svårt att tillhandahålla varmvatten vilket det kan vara i t.ex. fordon och mindre rast vagnar eller dylikt. Särskilda krav på hygien ställs i vissa fall, t.ex. vid arbete med asbest, olja, bekämpningsmedel och flera andra farliga ämnen eller av t.ex. medicinska eller livsmedelshygieniska skäl. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det farliga ämne som är aktuellt.

text: Till 100 § Exempel på verksamhet där dusch i allmänhet inte behöver ord nas är mindre gatukök, såsom t.ex. en grillkiosk. Arbete med försöksdjur, asbest, härdplastkomponenter eller vissa be kämpningsmedel samt arbete i återvinningsanläggningar är exempel på så dant arbete där det normalt behövs tillgång till dusch. På mindre arbetsställen kan arbetet organiseras så att arbetstagare av olika kön får turas om att använda utrymmet.

text: Till 101 § I regel behövs följande antal tvättplatser: – på kontor eller liknande minst en tvättplats för varje påbörjat 5tal arbetstagare, – på arbetsställen där arbetet är smutsande eller svettdrivande minst en tvättplats för varje påbörjat 5tal arbetstagare,

text: – på arbetsställe där arbetet är smittfarligt eller utförs med starkt luk tande ämne eller med hälsofarligt ämne är det ofta lämpligt med ytterligare tvättplatser. Om antalet tvättplatser i ett tvättrum är fler än fyra brukar även dusch kunna räknas som tvättplats. Föreskriften innebär inte att det på t.ex. kontor är nödvändigt att ordna tvättplatser utöver dem som enligt 103 § ska finnas på toaletter m.m. Det samma gäller inom utbildningsverksamheten när det enbart är fråga om teo retisk undervisning. När arbetet är smutsande kan det ofta vara lämpligt att tvättplatserna ut görs av tvättrännor. Det behövs i regel en dusch för varje påbörjat 20tal personer. Vid så smut sande eller svettdrivande arbete att man kan räkna med att flertalet arbetstagare duschar efter arbetets slut, är det lämpligt med fler duschar. Det är angeläget att en av duschplatserna i varje särskilt tvättrum är helt avskärmad och har omklädningshytt. Det är lämpligt att duschutrymmets golv är strävt eller har halkhämmande matta samt att det finns handtag i duschen. Exempel på lämpliga mått på en duschplats är 0,9x0,9 m. En dusch plats som ska kunna användas av en person med nedsatt rörelseförmåga kan behöva vara större. Organiska lösningsmedel såsom lacknafta och terpentin är olämpliga för rengöring av hud. Om det finns särskilda skäl att förebygga smittspridning kan det vara lämpligt att tillhandahålla antibakteriell gel. Exempel på arbeten där hudkräm för återfettning kan behöva tillhanda hållas för att undvika uttorkning av huden är frisörarbete, arbete med lös ningsmedel och vissa arbeten i vårdsektorn. Vid enbart handtvätt är handdukar av engångstyp lämpliga.

text: Toalettrum

text: Till 102 § Föreskriften innebär inte att det är nödvändigt att ordna skilda toaletter för män och kvinnor. Lämpligt antal toaletter är normalt en toalett för varje påbörjat 5tal arbetstagare. För högskolestuderande beräknas normalt en toalett per 50 platser i föreläsningssalar. De toaletter som avses i paragrafen är avsedda för arbetstagarna på ar betsstället. Antalet som anges i kommentaren är beräknat endast med hän syn till antalet arbetstagare. Även städrutinerna är beräknade för enbart ar betstagarna. På vissa arbetsställen där allmänheten vistas i stor utsträckning,

text: t.ex. järnvägsstationer, terminaler, flygplatser, affärer, sjukvårdsinrättningar och serviceinrättningar av skilda slag behövs toaletter även för allmänheten. Dimensioneringsregler för vilket antal sådana toaletter som behövs, tas inte upp i dessa föreskrifter. I regel är det inte lämpligt att upplåta personaltoaletter till allmänheten. Detta är särskilt viktigt där det finns uppenbar risk för smitta eller kraftig nedsmutsning. Exempel på en situation där man undantagsvis kan göra avsteg från kra vet på tillgång till toalett är då arbetet på platsen är kortvarigt och tillfäl ligt och bedrivs avskilt från bebyggelse eller områden där andra människor vistas.

text: Till 103 § För en toalett där ombyte ska kunna ske (se även kommentaren till 96 §) är det i regel lämpligare att själva toaletten är rymlig än att den är försedd med ett litet förrum. Exempel på lämplig storlek hos sådana toa letter är ,3x,4 m eller ,0x, m. Exempel på lämpliga mått för en toalett som är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga är 2,2x2,2 m. En sådan toalett kan användas av en person i eldriven rullstol för begränsad utomhusanvänd ning, förutsatt att personen har måttligt behov av hjälp och att toaletten är lämpligt planerad. I toalettrum behövs normalt toalettpapper, tvål, handduk – lämpligen av papper, papperskorg, bägare för dricksvatten, klädkrok, spegel och uppsam lingskärl för sanitetsbindor m.m. Dörren till ett toalettrum utan förrum bör inte vara placerad t.ex. i ett mat utrymme.

text: Matutrymme

text: Till 104 § Vid planering av matutrymmen är det viktigt att behovet av av koppling från arbetet tillgodoses så långt möjligt. Det är t.ex. ofta lämpligt att lärares matutrymme är skilt från elevernas och att matutrymme för ar betstagare som har arbetsuppgifter av servicekaraktär, t.ex. inom handeln, placeras så att de kan äta ostört. Om arbetstagare hänvisas till någon annan restaurang än en egen perso nalrestaurang behöver arbetsgivaren i regel förvissa sig om att den har till räcklig kapacitet och lämpliga öppettider. Vid dimensionering av matutrymmen behöver hänsyn tas bl.a. till antalet arbetstagare på arbetsstället, i vilken utsträckning de avser att äta där, om de

text: äter i omgångar och andra omständigheter som kan bero på lokala förhål landen. Vid en överslagsberäkning av utrymme för matrum kan antas att det fordras ca ,2 m golvyta per matplats, huvudgångar inräknade, kök eller köksinredning oräknat. Vid planeringen är det viktigt att se till att det finns tillräcklig plats vid utlämningsdisken och att korsande trafik så långt möjligt förebyggs. Om arbetsplatsen saknar fönster är det särskilt angeläget att matrummet har fönster. På arbetsplatser utan tillgång till dagsljus och där det av någon anledning inte är praktiskt möjligt att ordna matrum med fönster är det lämpligt att i stället förbättra miljön genom exempelvis större utrymmen, omsorgsfull möblering och belysning, färgsättning m.m. Det är lämpligt att bord och annan utrustning har lätt tvättbara ytor. I en bil kan matplatsen utgöras av sittplatser med avställningsyta. En skol matsal på rimligt avstånd från arbetsplatsen kan utnyttjas av elever ute på praktik och under lärlingsutbildning.

text: Till 105 § Paragrafen innebär att även om det finns personalrestaurang eller t.ex. avtal med annan restaurang eller kupongsystem ska det ändå ordnas ett utrymme där arbetstagarna kan äta medhavd mat t.ex. i matrum, mat utrymme eller del av personalrestaurang. Även pausrum kan utnyttjas som matrum. Jämför även tredje stycket i kommentaren till 06 §. Lösningarna kan variera utifrån lokala förutsätt ningar. I t.ex. skolor kan en cafeteria, skolans matsal eller hemvistens köks och matdel användas av de elever som äter medhavd mat.

text: Pausutrymme

text: Till 106 § Beträffande paus se

text: arbetstidslagen

text: (SFS 982:63). Paustid till bringas oftast på arbetsplatsen. Ett särskilt pausutrymme eller annat lämpligt utrymme kan behövas t.ex. när arbetsplatsen har extrem temperatur och/eller skadlig bullernivå. Det kan också behövas när arbetstagarna inte kan koppla av från arbetet t.ex. beroende på att allmänheten befinner sig på själva arbetsplatsen, som vid en utgångskassa. Lärare är en annan yrkeskategori som normalt är i behov av ett pausutrymme skilt från undervisningsutrymmena. Det är ofta lämpligt att det finns pausutrymmen även om det inte råder extrema temperatureller bullerförhållanden på arbetsplatsen. Exempel på andra utrymmen som kan utnyttjas vid pauser är matrum och personalmatsalar. Ett pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning

text: på en lämplig plats. För elever är skolgården ett viktigt pausutrymme vid tjänlig väderlek. Det är i allmänhet bäst om pausutrymmet ligger nära arbetsplatsen och har fönster. Att pausutrymmet ligger nära arbetsplatsen är dock ofta vikti gare än att det har fönster. Pausutrymmen utan fönster behöver i regel utfor mas med särskild omsorg vad gäller inredning, belysning och färgsättning.

text: Vilutrymme

text: Till 107 § En vilplats kan vid behov ordnas i ett klädrum/omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme. I första hand bör det dock finnas en särskild vilplats. Exempel på en vilplats som lätt kan ställas i ordning är när matplatsen i en bod är inredd på ett sådant sätt att den medger liggplats. Exempel på när en bod kan vara utan vilplats är när lämpligt vilutrymme finns att tillgå på annat sätt, t.ex. i en byggnad inom arbetsstället. Exempel på när vilplatsen kan behöva vara utförd som ett särskilt vilrum är då fler än 50 personer regelbundet sysselsätts samtidigt inom ett område, t.ex. i en eller flera byggnader intill varandra. Antalet vilrum som behövs beror på arbetets typ och antalet arbetstagare. I skolan kan exempelvis vilrum i anslutning till elevvårdslokaler ut nyttjas. Det är bra om rummet placeras i tyst omgivning. Bestämmelser om vilutrymme finns också i föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare.

text: Till 108 § Lämplig inredning är i de flesta fall en säng med kudde och filt, bord, stol, sänglampa, klädkrok och spegel. Det är bra om färger och mate rial ger rummet en lugn karaktär. Sjukvårdsutrustning kan lämpligen finnas i eller i anslutning till vilrummet. Det är en fördel om en toalett – gärna handikapptoalett med dusch – finns i anslutning till rummet eller i närheten av detta. Om så inte är fallet är det lämpligt att det finns tvättställ i rummet. Det är lämpligt att upptagetmarkering och larmanordning ingår i vilrum mets utrustning. Exempel på larmanordning är larmsignal till serviceenhet eller telefon.

text: Jourrum

text: Till 109 § Jourtid enligt

text: arbetstidslagen

text: är tid då arbetstagaren står till förfo gande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete.

text: Till 110 § Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak och sängbelysning och spegel.

text: Väntrum

text: Till 111 § Arbetsställen som avses i paragrafen kan finnas t.ex. inom kom munikationsväsendet och i hamnar. Exempel på annat lämpligt utrymme som kan utnyttjas som väntrum är matrum och pausrum, om inte detta medför nackdelar för dem som har rast eller paus. Vid överslagsberäkning av utrymme för väntrum kan antas att det fordras ca m golvyta per person.

text: Överliggningsrum

text: Till 112 § Arbetstagare som avses är tågpersonal, annan järnvägspersonal och bussförare. Förläggning t.ex. vid anläggningsarbete räknas inte som överliggningsrum enligt dessa föreskrifter. Inredningen kan lämpligen vara säng, garderob eller klädskåp, linneskåp, stol, bord, tak och sängbelysning. Utrustningen kan utgöras av täcke eller filt, kudde, sänglinne, väckningsanordning och spegel. Möjlighet att äta kan finnas i ett matrum eller i överliggningsrummet om där finns pentry eller kokskåp. En lämpligt belägen restaurang eller liknande som har lämpliga öppettider kan också utnyttjas. Hotellrum eller personalrum som uppfyller kraven i paragrafen kan också utnyttjas som överliggningsrum.

text: Speciella krav för personalbodar

text: Till 113 § Fönster kan behöva vara öppningsbara för tillfällig vädring och i vissa fall även för att kunna användas som utrymningsväg. I bodar med flera separata utrymmen kan det vara lämpligt att varje utrymme har ett öppningsbart fönster. För att motverka inbrott kan fönstren behöva förses med luckor eller gal

text: ler. Det är då viktigt att se till att inbrottsskyddet inte utgör hinder i en even tuell utrymningsväg. För att få tillräckligt med dagsljus i bodar kan det vara lämpligt med en fönsterarea som är minst 0 % av golvarean.

text: Drift och underhåll

text: Till 114 § Till underhållsarbete räknas här även tillsyn, skötsel och byten av förbrukningsmateriel. Även arbetsplatser utomhus behöver underhållas. Syftet med underhåll är i första hand att säkerställa hållfasthet, säkerhet och hygien. Det är lämpligt även från trivselsynpunkt att ytor på golv, väg gar och tak underhålls väl. Underhåll är också till för att säkerställa att allt fungerar på avsett vis. Syftet med städning och rengöring är från arbetsmiljösynpunkt bl.a. att motverka risker för olycksfall och ohälsa. I en städad lokal minskar riskerna för att någon snubblar eller halkar, att det börjar brinna i ansamlat damm och spill eller att någon får i sig hälsofarliga ämnen genom inandning eller hudkontakt. En välstädad miljö är också viktig för att förebygga och lindra t.ex. aller giska besvär och minska risken för smittspridning. Städning samverkar med god ventilation till att hålla dammhalten i luften låg. Rutiner för städning kan lämpligen läggas fast i ett städschema som be skriver hur ofta och med vilka metoder olika rum, ytor och inredningsdetal jer ska rengöras. Det kan vara lämpligt att städschemat görs med indelning i daglig, vecko, månads och storstädning. Vissa utrymmen kan behöva städas flera gånger per dag. Det är viktigt att städmetoder och rutiner är anpassade efter lokalens funktion och verksamhetens art. Det är dessutom viktigt att välja sådana metoder som innebär minsta möjliga risker för städpersonalen och andra arbetstagare. För städning i skolor och förskolor har Socialstyrelsen allmänna råd.

text: Till 115 § Exempel på utrymmen för fastighetsdrift och service är fläktrum, städutrymmen och avfallsutrymmen. Anordningar för städning och rengöring kan vara t.ex. eluttag, tappställen med varmt och kallt vatten, utslagsbackar, golvbrunnar och laddningsplat ser för städmaskiner. Utrymmen som behövs kan vara t.ex. städutrymmen för förvaring av redskap, städvagn, städmateriel och förbrukningsmateriel. Städutrymmen utformas normalt lämpligast som avskilda städrum. Minst ett städutrymme behöver normalt finnas på varje våningsplan, så

text: att man slipper flytta utrustning mellan våningarna och därmed kan und vika onödig belastning. Det är viktigt att det finns en bekväm väg utan trappsteg och med låga trösklar och tillräckliga dörröppningar där man behöver ta sig fram med städvagn. Städutrymmen bör bl.a. planeras så att arbete över axelhöjd och under knähöjd undviks. Utslagsbacken bör placeras så att den kan vara underlag för en hink, lämpligast med backens överkant ca 0,6 m och blandarens ut lopp ca , m över golvet. Det är viktigt att det i städutrymmen finns god ventilation, bl.a. för att städredskapen ska torka, och god belysning. Förutom städrum behövs i regel ett centralförråd för t.ex. materiel, ren göringsmedel, redskap och maskiner. Ofta behövs även andra lokaler för städningen. I större byggnader är det ofta lämpligt att samla dessa i en städ central, som då kan innehålla lokaler för materielförråd, vagnar, redskap, maskiner, batteriladdning, tvätt, expedition och personalrum. Avfallsutrymmen och transportvägar behöver normalt tillåta rullande hantering. Avfallsutrymmen behöver normalt kunna nås via förbindelse in omhus och placeras nära hiss, för att underlätta transporter. Passagemåtten bör vara sådana att transporter kan ske på ett ergonomiskt riktigt sätt. Avfallsutrymmen bör vara så utformade att de är lätta att hålla rena. Det behöver därför ofta ha golvbrunn och tillgång till vatten. När man planerar ett avfallsutrymme behöver hänsyn tas till källsortering och separat förvaring för återvinning. Normalt behöver plats också finnas för skrymmande avfall, s.k. grovsopor, och för returemballage. Kyld förvaring kan behövas för luktande och ruttnande avfall t.ex. avfall från livsmedelslokaler, liksom för smittförande avfall. Det är viktigt att underhåll och service av anordningar kan utföras på ett sådant sätt att olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser undviks. Sär skilt viktigt är att kunna undvika arbete över axelhöjd och under knähöjd. Det är viktigt att olika underhållsbehov i t.ex. fläktrum och hissmaskin rum beaktas och att hänsyn tas till villkoren för underhållsarbetet redan vid planeringen av lokalerna, t.ex. vad gäller tillträdes och transportvägar, till räckligt utrymme för arbetet, belysning, eluttag, trappor inomhus, fasta ste gar och arbetsplattformar, fästen, lyftkrokar o.d. Det är också viktigt att tillgängligheten är god och att tillräckligt arbetsut rymme i höjd och bredd finns vid installationer som kan behöva repareras, bytas ut eller som av annan anledning behöver vara åtkomliga. Exempel på sådana installationer är värmepannor, radiatorer, rördelar, ventiler, kylskåp, tvätt och diskmaskiner, toalettstolar och handfat.

text: Ordförklaringar

text: För övriga använda begrepp hänvisas till TNC 95.

text: Belysning

text: Allmänbelysning Belysning som vanligen åstadkommes genom likfor migt placerade armaturer i arbetslokal eller arbetsom råde. Artificiell belysning Ljus utan naturligt ursprung, konstgjord belysning.

text: Belysningsfaktorer Sammanfattande benämning för olika faktorer som be lysningsstyrka, luminans, bländning, ljusets riktning, kontrast, ljusfärg och färgåtergivning.

text: Belysningsstyrka Förhållandet mellan det ljusflöde som faller på en yta och denna ytas storlek (lumen/m ). Anges i enheten lux (lux=lm/m ). Färgtemperatur Anges i kelvin (K). Låg färgtemperatur ger ett varm tonat ljus medan hög temperatur uppfattas som dags ljuslikt.

text: 3 000 K – varmtonat ljus. 4 000 K – vitt neutralt ljus. 5 000 K – dagsljus. Färgåter- Anger ljuskällans förmåga att återge färger relaterad givningsindex till dess färgtemperatur. Betecknas Ra och anges inom skalan 0–00. Höga tal innebär att ljuskällan har mycket god förmåga att återge färger.

text: Kontrast Relativ skillnad mellan luminanser hos olika delar av ett synobjekt och dess bakgrund i synfältet.

text: Ljusflöde Mängden ljus som avges från en ljuskälla. Strålnings flödet från ljuskällan (som kan anges t.ex. i watt) ”vär deras” efter det mänskliga ögats känslighet för ljus med olika våglängder. Anges i enheten lumen (lm). Lokaliserad Allmänbelysning som är särskilt utformad med hän allmänbelysning syn till speciella arbetsuppgifter, t.ex. genom oriente ring av armaturer för att tillgodose belysnings behov på enskilda arbetsplatser.

text: Luminans Luminansen anger intensiteten per ytenhet i ljuset från en yta (utsänt eller reflekterat). Anges i candela per kvadratmeter (cd/m ). Hur ljus ytan upplevs vara be ror på ögats adaptationstillstånd och ytans luminans. Perifert synfält Omgivningen utanför det yttre synfältet. Platsbelysning Belysning som erhålls genom en för arbetsuppgiften särskilt ordnad armatur vid den enskilda arbetsplat sen. Synobjekt Föremål som betraktas under arbetsprocessen.

text: Buller och akustik

text: A-vägd Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara ljudtrycksnivå frekvensområdet mätt med vägningsfilter A. Anges i decibel (dB). Buller Icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt och störande ljud. Decibel (dB) Enhet för logaritmiska mått som exempelvis ljud trycksnivå. dB(A) Enhet för ljudnivå mätt med vägningsfilter A. Efterklang Kvardröjande ljudreflexer i ett rum som så småningom tynar bort sedan ljudkällan upphört att verka. Efterklangstid Den tid det tar för ljudtrycksnivån att minska 60 dB efter det att en ljudkälla upphört att verka. Impulsljud Ljud med mycket kort varaktighet, mindre än se kund, som medför en plötslig tryckförändring. Mäts normalt med vägningsfilter C och inställning ”peak” hos mätinstrumentet. Infraljud Ljud med frekvenser upp till ca 20 Hz. Ljudabsorberande Material med förmåga att uppta ljudenergi. Minskar material styrkan hos reflekterat ljud. Ljudabsorption Reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne. Ljudtryck Skillnaden mellan det momentana trycket i en punkt i 98

text: ett ljudfält och det statiska trycket. (Storleken på tryck variationerna hos ljudet). Bestämmer ljudets styrka. Ljudtrycksnivå Logaritmiskt mått på ljudets styrka baserat på ljud trycket i förhållande till ett referensvärde. Anges i deci bel (dB). Ljudisolering Minskning av ljudöverföring. Luftljudsisolering Minskning av luftljudsöverföring. Ljudnivå Förkortat skrivsätt för vägd ljudtrycksnivå. Anges i dB(A) när vägningsfilter A använts. Stegljud Ljud som vid gång på bjälklag, trappa eller dylikt upp kommer i angränsande rum. Stegljudsisolering Minskning av stegljud. Stegljudsnivå Mått på stegljudsisolering. Anger ljudtrycksnivån i ett visst rum när en standardiserad stegljudsapparat ban kar på golvet i ett angränsande utrymme. Stomljud Ljud som fortplantas i fasta material t.ex. i en byggnads stomme. Vägningsfilter Filter som anpassar mätinstrumentet till örats frek vensberoende känslighet. De två vanligaste filtren kall las A- och C-filter. A-filtret ger stor dämpning vid låga frekvenser och liten dämpning vid höga frekvenser. C-filtret ger liten dämpning vid både låga och höga frekvenser.

text: Ventilation

text: Uteluft Luft i eller från det fria. Tilluft Luft som tillförs ett rum. Tilluft kan vara uteluft, åter luft eller överluft. Överluft Luft som överförs från rum till rum. Frånluft Luft som bortförs från rum. Återluft Frånluft som återförs till en grupp av rum.

text: Cirkulationsluft Luft som cirkulerar inne i ett rum eller frånluft som återförs till samma rum som den hämtats från.

text: Avluft Frånluft som avlämnas i det fria.

text: Allmänventilation Ventilation för att omhänderta luftföroreningar från människor, byggmaterial, inventarier od. Detektionsgräns Den lägsta mängd av ett ämne som kan påvisas av ett mätinstrument.

text: Luftutbytes- Visar hur effektivt man byter ut luften i en lokal utan effektivitet lokala föroreningskällor och utgörs av kvoten mellan lokalens nominella tidskonstant och luftens dubbla medelålder (luftutbytestiden) i lokalen. En hög luft utbyteseffektivitet innebär att hela lokalen ventileras. Luftutbyteseffektiviteten kan högst uppnå värdet 0,5 (50 %) vid fullständig omblandning och ,0 (00 %) vid fullständig kolvventilation. Processventilation Ventilation för att omhänderta luftföroreningar från materialhantering, process e.dyl.

text: Specifika luftflödet Antalet rumsvolymer per timme (kallades tidigare för luftomsättningar per timme)

text: Övrigt

text: Dagsljus Synlig del av globalstrålning. Direkt solstrålning Den del av den extraterrestriella solstrålningen som når jordytan i form av parallell stråle efter selektiv för svagning i atmosfären.

text: Globalstrålning Summan av direkt solstrålning och himmelsstrålning. Himmelsstrålning Den del av solstrålningen som når jordytan efter att ha blivit spridd av luftens molekyler, aerosoler, molnpar tiklar eller andra partiklar.

text: Funktionsnedsättning Beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellek tuell funktionsförmåga.

text: Funktionshinder Beskriver den begränsning som en funktionsnedsätt ning innebär för en person i relation till omgivningen. Räddningskammare Inom gruv och entreprenadbranschen används rädd ningskammare där två av varandra oberoende ut rymmningsvägar inte går att ordna. Kammaren kan vara en plåtkonstruktion, fast eller portabel, med plats för två till 2 personer. Genom ett ventilsystem hålls kammaren under lätt övertryck vilket förhindrar brandrök att tränga in. Kammaren är försedd med tele fon eller radio, dricksvatten, viss proviant samt utrust ning för första hjälpen. Större räddningskammare kan anordnas i under jordiska matsalar, verkstäder e.dyl.

text: Sakordsregister med sidhänvisning

text: A

text: Avägd ljudtrycksnivå 3, 98 Akustik 3, 64, 98 Akustisk planering och projektering 64 Allmänbelysning 45, 80, 9 Allmänventilation 49, 53, 54, 00 Anläggning , 8, 2, 2, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 43, 44, 45, 64 Anläggningsarbete 85, 94 Anordning teknisk 20, 2, 38, 82 Ansvar 29, 32, 33, 35, 36 Arbetsbod definition 8 Arbetsgivare 8, 29, 30, 32, 36, 4, 83, 84, 85, 8, 9 Arbetskläder 23, 24, 85, 86, 8, 88 Arbetslokal definition 8

text: Arbetsmiljölagen

text: 29, 32, 33, 34, 40 Arbetsmiljölagstiftningen 32 Arbetsplats definition 8 Arbetsställe definition 8 Area 9, 5 Artificiell belysning 43, 44, 45 Artificiell belysning definition 8 Automatisk brandsläckningsanordning 2, 82 Automatiskt brandlarm 8 Automatisk vattensprinkleranläggning 82 Avfallsutrymme 29, 35, 36, 39, 95, 96 Avgas , 6 Avkörningsskydd , 6 Avlopp 4, 66, 84, 85 Avluft , 5, 00 Avluftsöppning , 5 Avsatser 8 Avskärmning solinstrålning 5, 69 Avvisare 6

text: B

text: Bakgrundsbuller 40, 65 Balkong , 8 Barnsäkerhet Bassäng 8

text: Belysning , 9, 0, 20, 29, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 4, 3, 92, 93, 94, 96, 9, 98 Belysning definition 8 Belysningsanläggning 0, 44, 46 Belysningsarmatur 44, 46 Belysningsfaktorer 44, 9 Belysningsstyrka 44, 45, 9, 9 Bestående hörselskada 3 Bländning 0, 43, 44, 45, 46, 69, 9 Bod , 8, 26, 36, 49, 84, 85, 93, 94 Bod definition 8 Bom 6 Bord 26, 3, 6, 68, 86, 92, 93, 94 Brand 9, 9, 2, 28, 3, 33, 34, 8, 9, 80, 8, 82 Brandcell 8, 9 Brandfarliga varor 33, 42, 80, 83 Brandgas 3 Brandlarm 8 Brandsläckningsanordning 82 Brandsläckningsutrustning 2, 22 Buller , 3, 3, 3, 42, 64, 65, 98 Bullerbegränsning 64 Bullerdämpande åtgärder 3 Bullerexponering 3, 3 Bullerförhållanden 29, 92 Bullerkälla 3, 64 Bullernivå 92 Bullerproblem 42 Bullerskydd 65 Bullrande verksamhet 3, 64 Byggnads och anläggningsarbete 35 Byggnads och anläggningsindustri Byggnadslagstiftningen 32 Byggnadsverk , 2, 2, 32 Byggnadsverk definition 8

text: C

text: Cirkulationsluft , 2, 52, 53, 58, 00

text: D

text: Dagsljus 9, 38, 42, 43, 44, 0, 92, 95, 9, 0

text: Dagsljusavskärmning 3 dB(A) 98 Decibel (dB) 98, 99 Detektionsgräns 00 Detektor 2, 8 Direkt solstrålning 0 Diskmaskin 6, 96 Drag , 3, 52, 6, 63, 64 Dragbänk 55 Dragskåp 2, 3, 53, 54, 56, 5, 59 Dricksvatten 4, 26, 6, 9, 02 Drift och underhållsinstruktioner 2, 5 Drift och underhåll 26, 29, 95 Driftsinstruktioner 2, 52, 5 Dusch 4, 24, 26, 66, 88, 89, 90, 93 Duschrum/duschutrymme 8, 24, 43, 49, 89 Dörr 3, 5, 6, , 8, 9, 20, 24, 38, 40, 6, 69, 0, , 4, 6, , 8, 80, 9, 96

text: E

text: Efterklang 98 Efterklangstid 40, 65, 98 Elektriska anläggningar 4, 66 Elektriska installationer 4 Elektriska system 4 Elektrisk ström 33 Elever 29, 36, 6, 0, 84, 86, 9, 92, 93 Emission 52 Explosion 9, 33 Explosionsrisk 8 Explosiva varor 33, 42, 80

text: F

text: Fall 8, 33, 6 Fallhöjd 6 Fasta anordningar 29 Fastighetsdrift 2, 95 Fastighetsägare 32 Flimmer 0, 44, 4, 48 Fläktrum 29, 40, , 95, 96 Fordonstrafik 6,

text: Fri höjd/rumshöjd 9, 38, 39, 43, 2 Fri höjd gångdörr 40, Fritidshem 64, 6 Fronthastighet 2, 56, 5, 59 Frysrum 9, , 8 Frånluft , 2, 49, 52, 53, 54, 99, 00 Frånluftsflöde 49, 56 Fukt 5 Fuktskador 48 Funktionshinder 0 Funktionskontroll 2, 5, 58, Funktionsnedsättning 9, 40, 4, 8, 0 Fysisk aktivitet 28, 60 Fysisk utformning 28 Fältmässig övning definition 8 Färgtemperatur 46, 9 Färgåtergivning 44, 46, 9 Färgåtergivningsindex 46, 9 Fönster 5, 8, 9, 26, 42, 43, 6, 69, 0, 4, 92, 93, 94 Fönstertvätt/fönsterputsning 36, 0, 6 Förbindelsebryggor 8 Förbindelseled , 8, 6, 35, 39, 4 Förbindelseled definition 8 Förrum 88, 9 Försiktighetsprincip 66 Förskola 3, 38, 58, 64, 6, , 8, 95 Försvarsmakten , 8, 35 Förvaringslokal 8, 9 Förvaringsutrymme 25, 8

text: G

text: Garderob 94 Gasutströmning 2, 8, 80, 8 Glasarea 42 Glastak 0 Glasyta 5, 8, 9, 0, 6, , 8 Globalstrålning 0 Golv 9, 4, 5, 9, 2, 4, 6, 6, 68, 69, 4, 6, 80, 90, 95, 96 Golvbeläggning/material 5, 40, 4, 62, 64, 68, 69 Golvbrunn 4, 6, 95, 96 Golvgaller 4

text: Golvgrop 4 Golv halka 9, 4, 68, 69, 90 Golvlutning 6 Golvränna 4 Golvyta 38, 43, 68, 92, 94 Golvöppning 8, 6 Grind 20, 6 Gränsvärden buller 64 Gångtrafik 4, 6, , 2, 3 Gångväg , 3

text: H

text: Halkrisk 9, 4, 69 Halogenlampor 4 Handikapptoalett 88, 93 Handtvätt 6, 90 Himmelsstrålning 0 Hiss 6, 2, 5, 96 Hissmaskinrum 29, 40, 96 Huvar 54, 56 Hygieniska gränsvärden , 2, 48, 5 Hörsel 8 Hörselkrav 64 Hörselskada 3, 3, 40, 64 Hörselskadligt ljud 64 Hörselskydd 3 Hörselslinga 40

text: I

text: Impulsljud 3, 98 Infraljud 66, 98 Innertak 5 Inredning 4, 5, 20, 29, 3, 6, 68 Inre synfält 45 Insatstid 8, 82 Inspektionslucka 58

text: J

text: Jourrum 8, 25, 26, 94

text: K

text: Kaj. Se Lastkaj

text: Klimat 3, 3, 5, 60, 6, 62, 63 Klimatområde 60, 6 Klädfack 85, 8 Klädförvaring 23, 8, 88 Klädkrok 9, 93 Klädrum/klädutrymme 8, 23, 24, 25, 40, 43, 53, 85, 86, 89, 93 Klädskåp 25, 85, 86, 8, 88, 89, 94 Koldioxid 50, 5, 82, 83 Koldioxidanläggning 83 Koldioxidhalt 0, 50 Kontrast 44, 45, 9 Kontroll 2, 2, 29, 32, 33, 34, 50, 5, 58, 59 Korridor 6, 35, 53, , 3, 86 Kritiska förhållanden utrymning 20, 8 Kulturminneslagstiftningen 34 Kyl och brännskador 4 Kyl och frysrum 9, 39 Kylskåp 25, 96

text: L

text: Laboratorier/laboratoriearbete 46, 55, 64, 69, , 88 Lanternin 5, 6, 0 Larm 32 Larmanläggning/larmanordning 2, 5, 8, 82, 93 Larmknapp 8 Larmsignal 2, 8, 93 Larmtelefon 22 Larmutlösningsdon 22 Lastkaj/Lastbrygga 9, , 29, 35, 5, 6 Lastöppning 8, 6 Ledstång , 8, 40, 3, 4 Legionella 4, 5, 66 Liggplats 93 Linneskåp 94 Ljudabsorption 98 Ljudalstrande aktiviteter 65 Ljudalstring 66 Ljudegenskaper 3 Ljudförhållanden 65 Ljudisolerade rum 65 Ljudisolerat utrymme 8

text: Ljudisolering 99 Ljudklimat 28, 64 Ljudkälla 64, 98 Ljudmiljö 64, 65 Ljudnivå 3, 64, 8, 98, 99 Ljudspridning 64, 65 Ljudtryck 98 Ljudtrycksnivå 3, 98, 99 Ljudutbredning 65 Ljus och signalanordning 9 Ljusflöde 4, 9 Ljusfärg 44, 45, 9 Ljusfördelning 45 Ljusinfall 44 Ljuskälla 0, 43, 44, 45, 46, 4, 9 Ljusriktning 44, 45 Lokaliserad allmänbelysning 45, 9 Lokalprogram 29 Lucka 8, 54, 6, 94 Luftfuktighet 43, 60, 62 Luftföroreningar 0, , 2, 3, 38, 48, 49, 5, 52, 53, 54, 56, 5, 68, 00 Luftkvalitet 0, , 29, 48, 49, 50, 52, 54 Luftljud 64 Luftljudsisolering 99 Luftridå 64 Lufttemperatur brand 8 Luftutbyteseffektivitet 49, 00 Luftvolym 38 Luftväxling 0, 49, 52 Lukt 23, 24, 25, 50, 8, 90, 96 Luminans 44, 45, 9, 98 Luminansfördelning 44, 45 Luminansförhållanden 46 Luminansvariation 4 Lyftanordning 6, 38, 2, 6 Lyfthandtag 6, Lysrör 46, 4 Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält 66 Lågtrycksnatriumlampor 4

text: M

text: Manuella lyft 6, 5 Markbeläggning 9 Markskötsel 9 Matplats 85, 92, 93 Matrast 25 Matrum/matutrymme 8, 24, 25, 40, 65, 9, 92, 94 Mikrobiologisk säkerhetsbänk 59 Myndigheter 32 Måltidsuppehåll 25 Mögel 48, 62 Mötesplatser 28, 38

text: N

text: Nödbelysning 8, 20, , 9, 80 Nöddusch 9, 6, Nödsignal 9

text: O

text: Omklädningshytt 90 Omklädningsrum/omklädningsutrymme 8, 23, 24, 43, 53, 85, 86, 8, 88, 93 Operativ temperatur 6 OVK 58

text: P

text: Papperskorg 88, 9 Pausrum/pausutrymme 8, 25, 29, 36, 38, 39, 4, 43, 63, 65, 88, 92, 93, 94 Pendeldörr/pendelport 5 Perifert synfält 45, 98 Periodisk rörelse 4 Periodiskt varierande belysning 0, 4 Personalbod 8, 26, 36, 49, 85, 8, 94 Personalbod definition 8 Personalmatsal/personalrestaurang 25, 39, 86, 9, 92 Personalrum/Personalutrymmen , 8, 22, 49, 83 Personalutrymmen definition 8 Planering 28, 29, 4, 44, 64, 66, 8, 9, 92, 96 Plastyta 8 Platsbelysning 45, 46, 4, 98 Plattform , 8, 35, 6, 96 Portar 3, 5, 6, 8, 9, 69, 0, Processlarm/processignal 2

text: Processventilation , 2, 42, 48, 49, 53, 54, 55, 5, 58, 00 Projektering 40, 4, 5, 6 Punktutsug 54, 55, 56

text: R

text: Ras 8, 33, 6 Reflexer 44, 46 Regler 32, 33 Reningsanordning , 53 Renslucka 5, 58 Restaurang. Se Personalrestaurang Riskområde 9 Roterdörr 20 Rullande hantering , 3, 5, 96 Rumsakustik 65 Rumshöjd/fri höjd 9, 38, 39, 43, 2 Rutiner 26, 95 Ryggskydd 4 Ryggstöd 25, 26 Räcke 6, 8, 3, 6, Räddningskammare 9, 0 Räddningstjänst 22 Rökgasnivå 8

text: S

text: Samband 9, 28, 3, 39, 40, 62, 0 Signaler 9, 2, 66, 8, 80, 8 Siktruta 5 Sittplats/stol 23, 25, 26, 6, 88, 92, 93, 94 Sjuka hus 48 Sjukvårdsutrustning 93 Skjutdörr/skjutport 6, 20, 6 Skola 29, 34, 38, 58, 6, 0, , 86, 89, 92, 93, 95 Skolmatsal 92 Skuggbildning 44, 46 Skyddsanordning 8, 0, 3, 6 Skyddskläder 23, 63, 8, 88 Skyddsram 6 Skyddsräcke 8, 6 Skyddstäckning 8, 6 Skyltar/Skyltning 20, 2, 66, 8, 80

text: Slagljud 3 Släckanordning 82 Släckmedel 22, 82, 83 Solavskärmning 62, 0 Solinstrålning 5, 62, 69 Specifika luftflödet 00 Spegel 23, 9, 93, 94 Spiraltrappa 2, 4 Sprinklersystem 82 Sprutbox 55 Standarder 28 Statisk elektricitet 5, 62, 69 Stege , 35, 3, 4, 96 Stegljud 64, 99 Stegljudsisolering 99 Stillasittande arbete 5, 6, 62, 63, 68 Stomljud 64, 99 Stroboskopeffekt 48 Städning 26, 3, 35, 3, 38, 40, 4, 48, 49, 66, 68, 83, 85, 95, 96 Städrum/städutrymme 29, 35, 49, 53, 6, 95, 96 Störande ljud 40, 64, 65, 68 Störningsupplevelse 3 Stövelspolning 24, 89 Svetsrök 2 Svikt golv 5, 68 Svängdörr. Se Pendeldörr Synförhållanden 3 Synförmåga 45 Synkrav 9 Synobjekt 45, 9, 98 Syrebrist 2, 3, , 80, 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete 29, 82 Säker flyktplats 20 Säkerhetsavstånd 6, 38, 3 Säkerhetsfrågor 33 Säng 38, 93, 94 Särskilda risker 9, 5, 2, 38, 42, 0, 82 Särskild lokal 9, 42

text: T

text: Tak 8, 5, , 5, 64, 68, 69, 5, 8, 95

text: Takfönster/takkupol 43, 0 Takhöjd. Se Rumshöjd Takyta 8 Talkommunikation 65 Taluppfattbarhet 65 Tappställe 4, 6, 95 Temperatur 3, 9, 49, 50, 5, 60, 6, 63, 92, 9 Tempererat vatten 9, 89 Termisk komfort 6, 62 Termiskt klimat 3, 60, 62, 63 Tillfälliga arbetsplatser belysning 44, 46 Tillgänglig 9, 20, 40, 9, 9 Tillgänglighet 20, 29, 39, 40, 4, 96 Tillträdesanordning 35, 5 Tillträdesled/tillträdesväg , 2, 39, 40, 5, 6 Tillträdesled definition 8 Tilluft , 49, 5, 52, 62, 99 Tilluftskvalitet , 5, 52, 53 Toalett/toalettrum 8, 24, 26, 38, 39, 40, 43, 49, 53, 85, 88, 90, 9, 93, 96 Tobaksrökning 28, 49 Torkrum/torkutrymme 8, 24, 43, 89 Torkskåp 89 Trafikspegel 6 Transportled/transportväg 6, 8, 28, 36, 44, 0, , 2, 3, 5, 96 Trappa 6, , 8, 35, 39, 40, 2, 3, 4, 6, 8, 80, 96, 99 Trapplan , 4 Trappsteg 9, 6, , 40, 69, 3, 4, 96 Tröskelhöjd Trösklar 6, 40, , 3, 96 Tvättplats 24, 89, 90 Tvättrum/tvättutrymme 8, 24, 40, 43, 53, 89, 90 Tvättställ 38, 93 Tyst verksamhet 64

text: U

text: Underhåll , 9, 2, 3, 2, 26, 29, 35, 3, 5, 66, 0, 82, 85, 95, 96 Underhållsinstruktioner 2, 5 Undervisningslokal 65 Uppstigningsanordning , 4 Upptagetmarkering 93 Uppvärmning 3, 26, 63

text: Uppvärmningsanordning 3, 25, 6 Utblick 9, 38, 42, 43 Uteluft , 50, 5, 52, 99 Uteluftsflöde 5 Uteluftsintag , 5 Utformning , 2, 28, 35, 3, 38, 39, 4 Utomhusarbetsplats belysning 45 Utredning 29 Utrustning 4, 5, 29, 3, 6, 68 Utrymmen för fastighetsdrift 2, 95 Utrymning 9, 20, 2, 28, 3, 32, 8, 9, 80, 8, 82, 83 Utrymningslarm 2, 80, 8 Utrymningsplan 22, 83 Utrymningsväg 20, 2, 22, 32, , 2, 8, 9, 80, 82, 94, 95 Utströmmande gas 2, 3 Utvinningsindustri , 35 UVstrålning 0, 4, 62

text: V

text: Varmt och kallt vatten 4, 24, 25, 6, 95 Varningssignal 3 Varningsskylt 0, 4, 83 Varselmärkning , 9, 2, 3, 6, 8 Varumottag , 38, 5, 6 Ventilation , 3, 38, 40, 49, 50, 5, 53, 58, 8, 89, 95, 96, 99 Ventilationsbuller 65 Ventilationssystem 0, , 2, 29, 3, 48, 49, 5, 52, 53, 54, 56, 5, 58, 6, 62, 65 Vibrationer 42 Vibrerande maskiner 65 Vilrum/vilutrymme/vilplats 25, 93 Vindfång 64 Vårdtagare 29, 8 Väckningsanordning 94 Vädertätningsport 64 Väggar 5, 8, 9, 6, 64, 68, 69, 95 Vägledande markeringar 20, 80 Vägningsfilter 98, 99 Väntrum 8, 26, 94 Värmebalans 60 Värmeeffektbehov 63

text: Värmeinstallationer 3 Värmestrålning brand 8 Värmeåtervinningssystem 52, 54 Värnpliktiga 29

text: Y

text: Ytskikt 9, 5, 28, 69 Ytterdörr 8

text: Å

text: Återluft , 2, 49, 52, 53, 58, 99 Återsamlingsplats 22, 83

text: Ö

text: Ögonbesvär 30, 44 Ögonspolningsanordning 9, Öppna bassänger 8 Öppna kontor 65 Öppningar i golv 8, 6 Övergångsställe 6 Överliggningsrum 8, 26, 94 Överluft , 2, 52, 53, 54, 99

text: Information från Arbetsmiljöverket

text: Direktiv från Europeiska Gemenskapen

text: Arbetsmiljödirektiv

text: RÅDETS DIREKTIV

text: av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8, Celex 31989L0391)

text: RÅDETS DIREKTIV

text: av den 30 november 1989 om minimikrav för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (Första särdirektivet enligt

text: artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG

text: ) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 1–12, Celex 31989L0654)

text: Lagar och förordningar

text: Arbetsmiljölagen

text: (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

text: Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

text: Bestämmelser mm om belysning finns även i:

text: AFS 1998:1

text: Belastningsergonomi

text: AFS 1998:5

text: Arbete vid bildskärm

text: AFS 1999:3

text: Byggnads- och anläggningsarbete

text: AFS 2001:9

text: Hamnarbete

text: Bestämmelser mm om buller finns även i:

text: AFS 1998:8

text: Arbete i motorbranschen

text: AFS 2005:16

text: Buller Bestämmelser mm om personalutrymmen finns även i:

text: AFS 1990:18

text: Omvårdnadsarbete i enskilt hem

text: AFS 2005:18

text: Härdplaster

text: AFS 2006:1

text: Asbest

text: AFS 1998:6

text: Bekämpningsmedel

text: AFS 2000:2

text: Användning av motorkedjesågar och röjsågar

text: AFS 2005:1

text: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

text: Bestämmelser mm om termiskt klimat finns även i:

text: AFS 1997:2

text: Arbete i stark värme

text: AFS 1998:2

text: Arbete i kylda livsmedelslokaler Bestämmelser mm om ventilation finns även i:

text: AFS 1985:18

text: Frisörarbete

text: AFS 1988:4

text: Blybatterier för drivning av fordon

text: AFS 1989:7

text: Allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården

text: AFS 1990:11

text: Arbete med försöksdjur

text: AFS 1992:16

text: Kvarts

text: AFS 1992:17

text: Bly (senaste ändring

text: AFS 2008:1

text: AFS 1997:7

text: Gaser

text: AFS 1998:2

text: Arbete i kylda livsmedelslokaler

text: AFS 1998:8

text: Arbete i motorbranschen

text: AFS 1999:3

text: Byggnads- och anläggningsarbete

text: AFS 2000:4

text: Kemiska arbetsmiljörisker

text: AFS 2000:5

text: Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

text: AFS 2001:7

text: Anestesigaser

text: AFS 2001:9

text: Hamnarbete

text: AFS 2003:2

text: Bergarbete

text: AFS 2004:1

text: Syntetiska oorganiska fibrer (senaste ändring

text: AFS 2005:13

text: AFS 2005:1

text: AFS 2005:5

text: Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

text: AFS 2005:17

text: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

text: AFS 2005:18

text: Härdplaster

text: AFS 2006:1

text: Asbest

text: Bestämmelser mm om utformning finns även i:

text: AFS 1990:18

text: Omvårdnadsarbete i enskilt hem

text: AFS 1993:2

text: Våld och hot i arbetsmiljön

text: AFS 1994:1

text: Arbetsanpassning och rehabilitering

text: AFS 1998:1

text: Belastningsergonomi

text: AFS 2000:1

text: Manuell hantering Bestämmelser mm om brand, larm och utrymning finns även i:

text: AFS 1986:26

text: Arbeten på fartyg

text: AFS 1992:18

text: Motorbränslen

text: AFS 1993:2

text: Våld och hot i arbetsmiljön

text: AFS 1999:3

text: Byggnads- och anläggningsarbete

text: AFS 1997:7

text: Gaser

text: AFS 1999:7

text: Första hjälpen och krisstöd

text: AFS 2000:4

text: Kemiska arbetsmiljörisker

text: AFS 2001:1

text: Systematiskt arbetsmiljöarbete

text: AFS 2001:9

text: Hamnarbete

text: AFS 2003:2

text: Bergarbete

text: AFS 2005:1

text: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,toxinpåverkan, överkänslighet

text: AFS 2008:13

text: Skyltar och signaler Bestämmelser mm om varselmärkning finns även i:

text: AFS 2008:13

text: Skyltar och signaler

text: Svensk författningssamling (SFS)

text: SFS 1985:997 Förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar SFS 1988:1145 Förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 1991:433 Jämställdhetslagen SFS 1991:1273 Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1992:1512 Lag om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC-lagen SFS 1993:581

text: Tobakslagen

text: SFS 1997:857

text: Ellagen

text: Boverkets författningssamling (BFS)

text: BFS 1993:57

text: Boverkets Byggregler, BBR, med ändringar t.o.m.

text: BFS 2008:6

text: Allmänna Allmänna råd om ändring av byggnad, (ändrad genom råd 1996:4 2006:1) Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2008

text: Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS)

text: ELSÄK-FS 1999:5

text: Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter

text: ELSÄK-FS 2002:2

text: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om EMC

text: Svenska Livmedelsverkets författningssamling (SLV FS)

text: SLV FS 2001:30 Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten

text: Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

text: SOSFS 1999:25

text: Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt

text: miljöbalken

text: – ventilation

text: SOSFS 2005:6

text: Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus

text: SOSFS 2005:15

text: Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus

text: Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS)

text: SÄIFS 1998:7

text: Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare

text: SÄIFS 2000:2

text: Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor

text: Andra aktuella regler m.m.

text: För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Lag och rätt/Föreskrifter” kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten. För att få reda på hur den aktuella lag- och förordningstexten ser ut kan man exempelvis via Internet gå in på www.riksdagen.se och ta fram den senaste versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av. Notera att det kan finnas fel i dokumentet på Internet och att det är den tryckta versionen som gäller rättsligt. Under ”temasidor” finns sidor om hur man utformar arbetsplatser. Där finns ytterligare vägledning om bl.a. kontor, skola och restaurang, utrymning, ljus, buller, inomhusklimat och ventilation.

text: Arbetsmiljölitteratur

text: Ljus och synergonomi

text: Arbetarskyddsnämnden (numera Prevent)

text: Ljus och seende i arbetslivet, 1993

text: Ljuskultur

text: Ljus & Rum. Planeringsguide för belysning inomhus, 2003 Belysningshandboken, 1992

text: Statens institut för byggnadsforskning (numera Meyers)

text: Räkna med dagsljus, handbok 1987

text: Arbetsmiljöverket

text: Att se, höra och andas i skolan, 1996. Finns på bibliotek samt som pdf på www.av.se NUTEK numera Statens Energimyndighet, STEM. Säljs av CM-gruppen Belysning på kontor, Programkrav 1994 Utgåva 2 Belysning i skolor, Programkrav 1994 Belysning i verkstadsindustrin, Programkrav 1994 Belysning i vården, Programkrav 1994 Belysning i livsmedelsbutiker, Programkrav 1999 Belysning i sporthallar, Programkrav 1999

text: SPRI råd

text: Belysning i sjukvårdslokaler, 1979. Finns på vissa bibliotek.

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS-EN 1837 Maskinsäkerhet – Integrerad maskinbelysning SS-EN 12193 Ljus och belysning – Sportbelysning SS-EN 12665 Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav SS-EN 12464 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser. Del 1: Arbetsplatser inomhus Del 2: Arbetsplatser utomhus.

text: Ventilation

text: Prevent

text: Arbetsplatsens ventilation, 2005 Process- och industriventilation, 2005

text: Arbetsmiljöverket

text: Att se, höra och andas i skolan, 1996. Finns på bibliotek samt som pdf på www.av.se

text: Byggforskningsrådet (numera FORMAS)

text: Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer, BFR T22:1998

text: Folkhälsoinstitutet

text: Luften vi andas inomhus. Inomhusmiljöns betydelse för allergi och annan överkänslighet

text: KTH och Nordiska R -föreningen

text: Vägledning: Riktlinjer och mätförfarande gällande mikrobiologiska säkerhetsbänkar, klass II

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS-EN 12215:2004 Lackeringsanläggningar – Sprutboxar för lackering med lösningsmedelsbaserade färger - Säkerhetskrav SS-EN 12469 Bioteknik – Prestandakriterier för mikrobiologiska säkerhetsbänkar SS-EN 12981:2005 Ytbehandlingsanläggningar – Sprutboxar för pulverlackering - Säkerhetskrav SS-EN 13355:2005 Ytbehandlingsanläggningar – Kombinerade boxar för applicering och torkning - Säkerhetskrav SS-EN 14175-4 Dragskåp - del 4: Mätmetoder för installations- och periodisk kontroll

text: Socialstyrelsen

text: Kemiska ämnen i inomhusmiljön, 2006 Partiklar i inomhusmiljön – en litteraturgenomgång, 2006

text: Tekniska nomenklaturcentralen (numera Terminologicentrum

text: TNC 69, Luftbehandlingsordlista, 1978 TNC 95, Plan- och byggtermer, 1995

text: VVS Tekniska föreningen

text: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, 2006

text: WHO

text: Air Quality Guidelines for Europe, Second edition, Regional Publications, European Series No 91, Copenhagen, 2000 Air Quality Guidelines Global Update 2005

text: Termiskt klimat

text: Arbetslivsinstitutet

text: Det termiska klimatet på arbetsplatsen, Arbetslivsrapport nr 2006:2 Stockholms Universitetsbibliotek

text: Handbok för kallt arbete, 2002, Ergonomi och aerosolteknologi. Lunds Tekniska Högskola

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS-EN ISO 7730:2006 Ergonomi för den termiska miljön – Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort SS-EN ISO 11079:2007 Ergonomi för den termiska miljön – Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter SS-EN 27243 Varmt klimat – skattning av värmebelastning på människa i arbete med värmeindex WBGT SS-EN 12831 Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov

text: Socialstyrelsen

text: Temperatur inomhus, 2005

text: Buller och akustik

text: Arbetsmiljöverket

text: Att se, höra och andas i skolan, 1996. Finns på bibliotek samt som pdf på www.av.se Buller och bullerbekämpning, handbok H3

text: Socialstyrelsen

text: Bullret bort - en liten bok om god ljudmiljö i förskolan, 2006

text: Boverket

text: Bullerskydd i bostäder och lokaler, 2008

text: Prevent

text: CD-ROM-skiva Ljud och oljud

text: Svensk byggtjänst

text: Byggnadsakustik. En praktisk handbok. 2001

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS-EN ISO 11690-1:1996 Akustik – Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser – Del 1: Strategi för bullerbegränsning SS-EN ISO 11690-2: 1996 Akustik – Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser – Del 2: Åtgärder för bullerbekämpning SS 252 68 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

text: Installationer för vatten, avlopp och värme

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS-EN ISO 13732-1:2006. Ergonomi för termiskt klimat – Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 1: Varma ytor

text: Larm och utrymning

text: Boverket

text: Utrymningsdimensionering, Rapport 2006

text: Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN)

text: Riktlinjer och rekommendationer för nödbelysning 123

text: Svenska Brandskyddsföreningen (och tidigare Sveriges Försäkringsförbund)

text: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR, handbok 2006 Lås & utrymningsvägar, rekommendation 1997 Automatiskt brandlarm, 2005 Automatisk vattensprinkleranläggning, 1998 Utrymningslarm, rekommendation, 2003 Brandlarm – regelpärm - abonnemang Gassläcksystem – regelpärm – abonnemang Vattensprinkler – regelpärm – abonnemang SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning SBF 120 Regler för automatisk vattensprinkleranläggning SBF 500 Regler för inertgasanläggning Svensk Byggtjänst, Utrymning för alla, 2006

text: SIS-Swedish Standards Institute

text: SS 2875 Utrymningsplaner (SMS) SS-EN 1838 Nödbelysning (STG)

text: Övrigt

text: Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen

text: Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd

text: Bättre varumottag, TYA 2006

text: Socialstyrelsen

text: Socialstyrelsen redovisar 1984:13, Klimatproblem i barnstugor Allmänna råd från Socialstyrelsen 1989:7, Lokaler & Miljö i förskola och fritidshem

text: Svensk Byggtjänst

text: Fastigheten som arbetsmiljö – Bygg rätt från början, 1997

text: VVS – Installatörerna

text: Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal – en handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer