title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Dessa föreskrifter gäller för sådan mätning, schablonberäkning och rapportering som nätkoncessionshavare utför för annans räkning enligt

text: 3 kap. 10 § ellagen (1997:857)

text: samt för anmälningar och underrättelser som innehavare av nätkoncession och elleverantör sänder enligt

text: 8 kap.

text: och

text: 10 §§

text: ellagen

text: För denna föreskrift gäller följande. – Vid registrering av mätvärden och andelstal ska tid anges i svensk normaltid, utan övergång till sommartid. – Vid angivande av tidpunkter för insamling, beräkning och rapportering av mätvärden ska tid anges i aktuell tid. – Med vardag avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vilka dagar som utgör allmänna helgdagar anges i lagen (

text: ) om allmänna helgdagar.

text: Beräkningsunderlag för andelstal och mätvärden som utgör räkenskapsinformation ska arkiveras enligt vad som anges i

text: bokföringslagen (1999:1078)

text: . Annat beräkningsunderlag för andelstal och övriga mätvärden ska arkiveras under minst sex år med iakttagande av

text: bokföringslagen

text: Rapportering av mätvärden, andelstal samt anmälningar och underrättelser som ska ske till elleverantör, balansansvarig, nätkoncessionshavare och Affärsverket svenska kraftnät ska ske elektroniskt i meddelandeformatet EDIEL. Mottagaren av EDIEL-meddelanden ska kvittera mottagna meddelanden inom 30 minuter efter att rapporter och underrättelser har kommit mottagaren tillhanda. Avsändaren av EDIEL-meddelanden enligt 7–11 kap. ska anses ha uppfyllt sina skyldigheter om avsändaren kan visa att den rapporterade informationen har skickats inom de tidpunkter som anges i 7–11 kap. och kontrolle-

text: rat att mottagaren kvitterat meddelanden. Vid saknad kvittens ska mottagaren uppmärksammas på detta förhållande inom tre vardagar. Nätkoncessionshavaren ska tillhandahålla den aktuella informationen på lika villkor oberoende av vem som är mottagare av informationen. Mottagare och avsändare av EDIEL-meddelanden får endast rapportera meddelanden i av Affärsverket svenska kraftnät vid var tid godkända format.

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera mätvärden samt anmälningar och underrättelser till elanvändare och producenter via det internetbaserade media som är tillgängligt hos nätkoncessionshavaren. Elektronisk kommunikation i meddelandeformatet EDIEL ska användas om elanvändaren eller elproducenten begär detta.

text: 2 kap. Definitioner

text: I dessa föreskrifter avses med:

text: Aktuell tid Centraleuropeisk tid med övergång till sommartid. Anläggningsidentitet Unik identitet för identifiering av elanläggning.

text: Avräkning Bestämning och fördelning av levererade kvantiteter samt prissättning av en levererad vara mellan olika aktörer.

text: Balansansvarig Den som i avtal med Affärsverket svenska kraftnät har åtagit sig att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i en uttagspunkt.

text: Balansavräkning Bestämning och fördelning av skillnaden mellan inköpt/producerad och såld/levererad elenergi, s.k. balanskraft, samt ekonomisk reglering av denna energi. För balansansvariga utförs denna avräkning av Affärsverket svenska kraftnät. EDIEL Standard för elektroniskt informationsutbyte inom energibranschen. Elanvändare Fysisk eller juridisk person som tar ut elenergi i en uttagspunkt.

text: Elproducent Fysisk eller juridisk person som matar in elenergi i en inmatningspunkt.

text: Energiupplösning Den minsta energikvantitet för mätvärden som registrerats i en elmätare. Förbrukning Den energi som tas ut från ett nätavräkningsområde i en uttagspunkt.

text: Kontrollmätare Extra mätare för kontrolländamål som mäter samma energiflöde som en ordinarie mätare.

text: Leveransperiod Den period som mätvärden ska rapporteras för.

text: Månadsmätt schablon- En uttagspunkt som mäts per månad och ingår i avräknad uttagspunkt förbrukningsprofilen. Mätaravläsning Manuellt utförd avläsning av en mätares register (mätarställning). Mätarställning En elmätares register över ackumulerat uppmätt energiflöde.

text: Mätdygn Det dygn i normaltid som mätvärden registreras. Mätpunkt Gemensamt begrepp för de punkter i det koncessionspliktiga nätet för vilka nätkoncessionshavaren är skyldig att mäta, dvs. i gränspunkt, inmatningspunkt och uttagspunkt.

text: Mätsystem Samtliga ingående komponenter från mätning av primärstorheter och till registrering av mätvärden för överförd el i en mätpunkt.

text: Mätvärde En elmätares mätarställning eller registrerade energiflöde per tidsperiod. Mätvärdesinsamling Process där mätvärden i ett mätsystem avläses eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av nätkoncessionshavaren i enlighet med de krav som ställs i dessa föreskrifter.

text: Nettoinmatning Inmatning till elnätet från en anläggning som både producerar och förbrukar elenergi. Normaltid Centraleuropeisk tid utan omställning till sommartid.

text: Nätavräkningsområde Ett område som fastställs av Affärsverket svenska kraftnät och som omfattar ett fysiskt sammanhängande elnät eller ett sammanhängande geografiskt område med områdeskoncession i vilket den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Nätkoncessionshavare Den som enligt

text: 2 kap.

text: och

text: 2 §§

text: ellagen

text: har fått tillstånd att bygga eller använda elektrisk starkströmsledning. Områdesidentitet Unik identitet för identifiering av nätavräkningsområde.

text: Preliminära andelstal Prognos över en elleverantörs elleverans för kommande månad.

text: Produktion Den energi som matas in i ett nätavräkningsområde i en inmatningspunkt.

text: Rapporteringsfrekvens Rapportering av mätvärden med samma tidsperiod mellan rapporteringstidpunkterna.

text: Samlat timmätvärde Timmätvärden som summeras per timme för ett helt dygn.

text: Schablonavräkning Avräkning av elleveranser mellan olika elleverantörer och balansansvariga för el som levereras till uttagspunkter som inte timavräknas. Schablonavräkningen för leveranser till schablonavräknade uttagspunkter sker:

text: – preliminärt i balansavräkningen med hjälp av preliminära andelstal och förbrukningsprofilen samt – slutgiltigt i avräkning med hjälp av slutliga andelstal. Slutliga andelstal Andelstal som fastställts efter att samtliga schablonavräknade uttagspunkter har blivit insamlade. Slutliga andelstal avräknas i slutavräkningen av schablonleveranser.

text: Timavräkning Avräkning av elleveranser mellan olika elleverantörer och balansansvariga för el som mäts i timavräknade mätpunkter. Avräkningen sker per timme i nätavräkningsområdet.

text: Timmätt schablonavräk- En uttagspunkt som mäts per timme och ingår i nad uttagspunkt förbrukningsprofilen. Begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter används i samma betydelse som i

text: ellagen

text: och mätförordningen.

text: 3 kap. Registrering, mätaravläsning och mätvärdesinsamling

text: Registrering av uppgifter i uttagspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande uppgifter per uttagspunkt i ett nätavräkningsområde: – anläggningsidentitet (anl id), – anläggningsadress, – årsförbrukning, – mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i uttagspunkten, – identitet för mätvärden, – tidslängd på mätvärden (t.ex. timme eller månad), – frekvens för mätvärdesrapportering, – tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling, – avräkningsmetod, – områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde uttagspunkt tillhör,

text: – elanvändarens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för uttagspunkten, – elanvändarens namn och adress, – elleverantör identitet (EDIEL-id), samt – balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

text: Registrering av uppgifter i inmatningspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska fortlöpande registrera och lagra följande uppgifter per inmatningspunkt i ett nätavräkningsområde: – anläggningsidentitet (anl id), – anläggningsadress, – nettoinmatning om anslutningen avser en kombinerad inmatnings- och uttagspunkt, – mätaridentitet på den eller de elmätare som är installerade i inmatningspunkten, – identitet för mätvärden, – tidslängd på mätvärden (timme), – frekvens för mätvärdesrapportering, – tidpunkter för anslutning, frånkoppling och återinkoppling, – avräkningsmetod (timme), – områdesidentitet (områdes id) till vilket nätavräkningsområde inmatningspunkten tillhör, – producentens identitet (t.ex. person- eller organisationsnummer) för inmatningspunkten, – producentens namn och adress, – elleverantör identitet (EDIEL-id), samt – balansansvarigs identitet (EDIEL-id).

text: Registrering av mätvärden

text: Vid registrering av mätvärden ska förutom mätvärdet även datum och klockslag anges för det närmaste timskiftet då registreringen skett.

text: Tidpunkter för mätaravläsning

text: Nätkoncessionshavaren ska utföra mätaravläsning den dag mätpunkten nyansluts, frånkopplas permanent och vid mätarbyte. I de fall mätaravläsning enligt första stycket inte kan ske lokalt i mätsystemet får mätarställningen inhämtas med annan tillförlitlig metod.

text: Allmänna råd

text: Exempel på när mätaravläsning inte kan ske lokalt enligt andra stycket kan vara att mätaren inte kan spänningssättas vid installationstillfället.

text: Tidpunkter för insamling och registrering av mätvärden

text: Nätkoncessionshavaren ska i en timavräknad mätpunkt registrera mätvärden vid varje timskifte och dagligen utföra mätvärdesinsamling. Nätkoncessionshavaren ska i en timmätt schablonavräknad uttagspunkt registrera mätvärden vid varje timskifte. Nätkoncessionshavaren ska i en månadsmätt schablonavräknad uttagspunkt registrera mätvärden efter varje leveransperiods slut kl. 00.00 den första dagen varje månad. I en schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren därutöver registrera mätvärden då en elleverans övertas, påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än vid månadsskiftet. Om registrering av mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt inte kan ske vid de tidpunkter som anges i tredje stycket ska registrering ske senast två vardagar efter de tidpunkter som anges i tredje stycket.

text: Allmänna råd

text: I de fall registrering inte kan ske i mätaren eller i mätsystemet kl. 00.00 får femte stycket tillämpas. Exempel på sådana situationer är mätsystem som inte har en tidsstämplingsfunktion i mätaren eller då elanvändaren själv läser av mätaren och rapporterar mätvärdet till nätkoncessionshavaren efter särskild överenskommelse med denne.

text: 4 kap. Mätvärden och beräkningsunderlag för andelstal

text: Mätvärdens tillgänglighet för avräkning

text: Nätkoncessionshavaren ska lagra mätvärden i enlighet med hur mätvärdet har registrerats enligt 3 kap. 3 §.

text: Beräkning av mätvärde då registrering av mätvärde sker vid annan tidpunkt än kl. 00.00

text: Ett schablonavräknat mätvärde, som inte har registrerats vid de tidpunkter då mätvärdet ska registreras enligt 3 kap., ska inte uppskattas. Det saknade mätvärdet ska däremot beräknas enligt andra stycket. Mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt, som inte har registrerats enligt 3 kap. 5 § ska beräknas till föreskrivna registreringstidpunkter. Beräkningen ska baseras på de mätvärden som har registrerats närmast innan och närmast efter den föreskrivna registreringstidpunkten. Fördelning av överförd el före och efter registreringstidpunkten ska ske proportionellt.

text: Rättning av schablonavräknade mätvärden

text: Nätkoncessionshavaren ska rätta felaktiga schablonavräknade mätvärden och fördela energin över tiden.

text: Beräkning av uppskattad förbrukning

text: Mätvärden för schablonavräknade uttagspunkter, som har registrerats eller beräknats, ska ligga till grund för envar av de följande tolv månadernas uppskattade förbrukning. Uppskattad förbrukning för en viss månad ska ha samma energivärde som registrerats i uttagspunkten samma tidsperiod föregående år. För en nyansluten schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren beräkna förbrukningen för de tolv kommande månaderna. Beräkningen ska baseras på uppskattad årsförbrukning och ske med en tillförlitlig metod för förbrukningens fördelning som motsvarar de månader som beräkningen avser.

text: Beräkning av årsförbrukning

text: Årsförbrukningen beräknas genom att summera de tolv månadernas uppskattade förbrukning enligt 4 §.

text: 5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som ska timavräknas

text: Allmänna bestämmelser

text: Nätkoncessionshavaren ska varje dygn beräkna samlade timmätvärden per nätavräkningsområde genom att summera enskilda timmätvärden som ska avräknas dygnsvis med bibehållen energiupplösning. Antalet mätpunkter som ska ingå i samlade timmätvärden ska registreras. Nätkoncessionshavaren ska varje månad beräkna samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade uttagspunkter genom att summera enskilda timmätvärden, med bibehållen energiupplösning, som ska schablonavräknas inom ett schablonavräkningsområde. Antalet mätpunkter som ska ingå i samlade timmätvärden ska registreras.

text: Samlade energiflödet för gränspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsområde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter. Energiriktningen avgör det tecken som det summerade mätvärdet ska rapporteras med.

text: Samlade energiflödet för inmatningspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden per typ av elproduktion och balansansvarig för inmatningspunkter om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW. För varje elleverantör ska ett samlat mätvärde beräknas per balansansvarig för de inmatningspunkter där elleverantören mottar energi av en elproducent.

text: Samlade energiflödet för timmätta dygnsavräknade uttagspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden för uttagspunkter per typ av elanvändning. För varje elleverantör ska ett samlat mätvärde beräknas per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören levererar energi till elanvändare.

text: Samlade energiflödet för timmätta schablonavräknade uttagspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden för uttagspunkter enligt 1 § andra stycket enligt följande: – för varje elleverantör, ett samlat mätvärde per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören levererar energi till elanvändare, – för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning och – för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde för det totala balansansvaret för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning.

text: Beräkning av förbrukningsprofilen i schablonberäkningsområden

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde beräkna förbrukningsprofilen med timupplösning. Vid beräkning av förbrukningsprofilen ska med hänsyn till energiriktning följande uppgifter summeras: 1. den samlade timavräknade förbrukningen, 2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden, 3. schablonberäkningsområdets samlade inmatning från produktion och 4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden.

text: Beräkning av nätförluster i timavräknade nätavräkningsområden

text: Nätkoncessionshavaren ska för nätavräkningsområden där samtliga uttagspunkter är timavräknade beräkna nätförlusterna med timupplösning. Vid beräkning av nätförlusterna ska med hänsyn till energiriktning följande uppgifter summeras: 1. den samlade timavräknade förbrukningen, 2. den samlade utmatningen till angränsande nätavräkningsområden, 3. nätavräkningsområdets samlade inmatning från produktion och 4. den samlade inmatningen från angränsande nätavräkningsområden. Nätförlusterna ska registreras på den elleverantör respektive den balansansvarige som nätkoncessionshavaren har avtal med.

text: Rättningar av samlade mätvärden

text: Nätkoncessionshavaren ska rätta samlade mätvärden om mätvärden saknas eller är felaktiga vid beräkning enligt 1–7 §§. Rättning av mätvärden ska ske enligt 8 kap.

text: Allmänna bestämmelser

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad och per schablonberäkningsområde beräkna andelstal i hela kWh. Nätkoncessionshavaren ska registrera antalet uttagspunkter som enligt leveransåtagandet ingår i preliminära och slutliga andelstal.

text: Preliminära andelstal för förbrukning

text: Nätkoncessionshavaren ska beräkna preliminära andelstal för förbrukning den kommande månaden i ett schablonberäkningsområde genom att summera uppskattad förbrukning enligt 4 kap. 4 § för leveransmånaden i de uttagspunkter som ska schablonavräknas. Preliminära andelstal för förbrukning den kommande månaden ska beräknas per: – elleverantör, med ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören kommer att leverera el och – balansansvarig, med ett andelstal per elleverantör för vars uttagspunkter den balansansvarige kommer att ta balansansvar. Den balansansvariges totala preliminära andelstal ska även summeras. Beräkningen ska utföras efter att månadens övertagande av elleveranser har anmälts för den kommande månaden och senast så att rapporteringstidpunkt i 9 kap. kan följas.

text: Preliminära andelstal för nätförluster

text: Preliminära andelstal för nätförluster i ett schablonberäkningsområde för den kommande månaden ska utgöras av slutliga andelstal för nätförluster samma månad föregående år. Preliminära andelstal för nätförluster ska redovisas per elleverantör och balansansvarig som kommer att ansvara för elleveransen respektive ta balansansvar för nätförlusterna den kommande leveransmånaden.

text: Totalt preliminära andelstal

text: Totalt preliminära andelstal beräknas genom att summera preliminära andelstal för förbrukning och för förluster i ett schablonberäkningsområde.

text: Slutliga andelstal för förbrukning

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad beräkna slutliga andelstal för förbrukning i ett schablonberäkningsområde genom att summera energin i de uttagspunkter som ska schablonavräknas. Slutliga andelstal för förbrukning beräknas per: – elleverantör, med ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören levererat el och – balansansvarig, med ett andelstal per elleverantör för de uttagspunkter den balansansvarige har balansansvar för. Den balansansvariges totala slutliga andelstal ska även summeras.

text: Det faktiska antalet uttagspunkter som ingår i beräkningen av slutliga andelstal ska registreras.

text: Allmänna råd

text: Med faktiska antalet uttagspunkter avses de uttagspunkter vars mätvärden har samlats in och där mätvärden finns tillgängliga vid tidpunkten för rapportering av det slutliga andelstalet.

text: Slutliga andelstal för nätförluster

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad beräkna slutliga andelstal för nätförluster i ett schablonberäkningsområde genom att reducera schablonberäkningsområdets förbrukningsprofil med summan av slutliga andelstal för förbrukning för samma leveransmånad. Slutliga andelstal för nätförluster ska avse den elleverantör och den balansansvarige som ansvarar för elleverans respektive balansansvar för nätförlusterna.

text: Rättningar av slutliga andelstal

text: Nätkoncessionshavaren ska, om mätvärden saknas eller är felaktiga vid beräkning av slutliga andelstal enligt 5–6 §§, rätta slutliga andelstal. Rättning av mätvärden ska i första hand ske innan slutliga andelstal beräknas och i andra hand innan preliminära andelstal beräknas för motsvarande leveransmånad tolv månader senare.

text: 7 kap. Rapportering av enskilda mätvärden för en mätpunkt

text: Allmänna bestämmelser

text: Rapportering av enskilda mätvärden ska omfatta energivärden med den energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten, samt mätarställningar vid leveransperiodens början och vid leveransperiodens slut. Tidpunkter för när mätvärdena registrerades ska framgå. Mätarställningar vid periodens början och slut enligt första stycket, behöver inte rapporteras om ett befintligt mätsystem i en timavräknad mätpunkt inte kan leverera sådana mätarställningar. Vid all rapportering från nätkoncessionshavaren till elanvändare eller elproducent ska anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet (områdes id) tydligt anges. Andra beteckningar för uppgifterna får inte användas.

text: Rapportering av enskilda mätvärden i en gränspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en gränspunkt senast kl. 08.00 dagen efter mätdygnet till den nätkoncessionshavare vars nätavräkningsområde gränsar till det egna nätavräkningsområdet.

text: Rapportering av enskilda mätvärden i en inmatningspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmatningspunkt senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet till: – Den elleverantör som tar emot den inmatade energin. – Den elproducent som matat in energin i inmatningspunkten och på begäran till det företag som elproducenten utsett i de fall rapporteringen sker med elektroniskt kommunikationsmedel. I annat fall ska enskilda mätvärden från en inmatningspunkt rapporteras inom fem vardagar efter leveransmånadens slut. – Affärsverket svenska kraftnät, om produktionsanläggningen kan leverera en effekt om 1 MW eller mer. Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en inmatningspunkt, för en produktionsanläggning som uppfyller kraven enligt 9 § 1 d mätförordningen, senast den femte vardagen efter mätdygnet till kontoföringsmyndigheten för elcertifikat.

text: Rapportering av enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet till: – Den elleverantör som levererat den uttagna energin. – Den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten i de fall rapporteringen sker med elektroniskt kommunikationsmedel och på begäran till det företag som elanvändaren utsett. Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten och på begäran till det företag som elanvändaren utsett. Om debiteringsperioden omfattar mer än en månad, och undantaget enligt 1 § andra stycket inte är tillämpligt, ska vid rapportering i samband med debitering även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.

text: Ersättning av saknade timmätvärden samt rättning av felaktiga timmätvärden

text: Om ett timmätvärde från en ordinarie mätare saknas, då den samlade produktionen eller förbrukningen ska rapporteras, ska mätvärdet ersättas med ett mätvärde från en kontrollmätare eller genom annan tillförlitlig metod. Tillsammans med timmätvärdet ska information finnas om att timmätvärdet ska korrigeras. Rapportering av rättade felaktiga timmätvärden ska ske senast den 12:e dagen efter mätdygnet.

text: Allmänna råd

text: En annan tillförlitlig metod för ersättning av mätvärde kan t.ex. vara att använda ett i uttagspunkten tidigare registrerat mätvärde.

text: Rapportering till en elleverantör av enskilda mätvärden för en schablonavräknad uttagspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden till elleverantören i en schablonavräknad uttagspunkt senast den femte vardagen i månaden efter leveransperiodens slut. Om ett mätvärde vid en viss registreringstidpunkt enligt 3 kap. 3 § saknas ska det senaste insamlade mätvärdet rapporteras tillsammans med information om att mätvärdet saknas. Tillsammans med beräknat mätvärde enligt 4 kap. 2 § ska information finnas om att mätvärdet är beräknat. Om nätkoncessionshavaren inför föreskriven rapporteringstidpunkt har kontrollerat och dokumenterat att en mätarställning inte kan registreras på grund av att elanläggningen och elmätaren är frånkopplade, ska nätkoncessionshavaren i stället rapportera senast kända mätarställning till elleverantören.

text: Rapportering till en elanvändare av enskilda mätvärden för en schablonavräknad uttagspunkt

text: Nätkoncessionshavaren ska till elanvändaren och på begäran till det företag som elanvändaren utsett senast vid sin debitering rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska schablonavräknas, utan särskild kostnad för elanvändaren. Förutom mätvärden enligt 1 § ska följande uppgifter rapporteras: – mätarställningar vid varje månadsskifte om debiteringsperioden omfattar fler än en månad, – årsförbrukning enligt 4 kap. 5 § och – förbrukningsstatistik per månad i kWh för de senaste tretton månaderna eller innevarande leveranskontrakts löptid om den är kortare. Om det begärs ska nätkoncessionshavaren lämna uppgifter om förbrukningsstatistik för en längre period om dessa finns tillgängliga. Nätkoncessionshavaren ska rapportera på ett för elanvändaren lättförståeligt sätt. Elanvändaren har utöver vad som följer av första stycket rätt att ta del av enskilda mätvärden enligt 1 § varje månad om denne begär det.

text: Allmänna råd

text: Nätkoncessionshavarens rapportering kan ske via nätkoncessionshavarens internetbaserade media eller om elanvändaren inte har tillgång till nätkoncessionshavarens internetbaserade media t.ex. genom en pappersutskrift. För timmätta schablonavräknade uttagspunkter bör dock nätkoncessionshavarens rapportering ske via nätkoncessionshavarens internetbaserade media.

text: Redovisning av fel i mätvärden och rapportering efter rättningar

text: Nätkoncessionshavaren ska vid fel i mätvärden inom skälig tid redovisa orsaken till felet, beräknad energimängd, vilken tidsperiod felet avser

text: och vilka intressenter felet påverkar. Redovisningen ska ske till intressenterna i mätpunkten. Om mätvärden är felaktiga vid föreskriven rapporteringstidpunkt ska nätkoncessionshavaren inom skälig tid rapportera korrigerade mätvärden till berörda intressenter. Om mätvärden saknas vid föreskriven rapporteringstidpunkt ska nätkoncessionshavaren inom en vardag efter det att mätvärdet är tillgängligt rapportera korrigerade mätvärden till berörda intressenter.

text: Allmänna råd

text: Vad som utgör skälig tid enligt första stycket kan variera beroende på hur lång tid det tar att utreda det uppkomna felet. I normalfallet är skälig tid inte längre än fjorton dagar.

text: Rapportering av uppskattad förbrukning för en uttagspunkt vid påbörjande eller övertagande av elleverans

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera uppskattad förbrukning i schablonavräknad uttagspunkt enligt 4 kap. 4 § till den elleverantör som kommer att leverera den uttagna energin. Rapporteringen ska ske senast tre dagar före det att elleveransen ska övertas, eller senast fyra vardagar efter det att en elleverantör eller anvisad elleverantör har påbörjat en elleverans i uttagspunkten. Den uppskattade förbrukningen ska avse energin för de tolv följande månaderna.

text: 8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och förbrukningsprofil

text: Allmänna bestämmelser

text: Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6–7 §§ ska ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet. Tidpunkten för när mätvärdena registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå. Samlade mätvärden ska rapporteras med: – Positivt tecken för timmätvärden från inmatning till nätavräkningsområde och elproduktion. – Negativt tecken för timmätvärden från utmatning till nätavräkningsområde och förbrukning samt nätförluster och förbrukningsprofil. Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden enligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med information om att timmätvärdet ska korrigeras.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som beräknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden till Affärsverket svenska kraftnät.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för inmatningspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden för inmatningspunkter per typ av elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de inmatningspunkter där den balansansvarige har balansansvar för elproduktion om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för timmätta dygnsvis avräknade uttagspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden per typ av elanvändning för uttagspunkter till Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade uttagspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den femte vardagen efter leveransmånaden rapportera samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade uttagspunkter till: – elleverantören, avseende ett samlat timmätvärde per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören är leveransskyldig, – balansansvarig, avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning och – Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett samlat timmätvärde för den balansansvariges totala balansansvar för förbrukning.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för nätförluster

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden för nätförluster till: – elleverantören, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande elleverantörens leverans till nätkoncessionshavaren och – Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande elleverantörens leverans av el till nätkoncessionshavaren.

text: Rapportering av förbrukningsprofil för schablonberäkningsområden

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje schablonberäkningsområde rapportera förbrukningsprofilen till Affärsverket svenska kraftnät.

text: Rapportering av korrigerade timmätvärden efter rättningar av felaktiga mätvärden

text: Om fel upptäcks i mätvärden efter rapporteringen enligt 2–4 §§, och rapportering har gjorts enligt 6–7 §§, ska nätkoncessionshavaren rapportera de korrigerade samlade mätvärdena senast den 12:e dagen efter mätdygnet.

text: 9 kap. Rapportering av andelstal

text: Allmänna bestämmelser

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad och per schablonberäkningsområde rapportera andelstal i hela kWh samt antalet uttagspunkter per andelstal för förbrukning som beräknats enligt 6 kap. Tillsammans med andelstal ska uppgifter finnas om tidpunkten när andelstalet registrerades.

text: Rapportering av preliminära andelstal för förbrukning

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leveransmånaden rapportera preliminära andelstal för förbrukning till: – elleverantören, avseende ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören kommer att leverera el, – balansansvarig, avseende ett andelstal per elleverantör för vars uttagspunkter den balansansvarige kommer att ta balansansvar och – Affärsverket svenska kraftnät avseende summan av den balansansvariges preliminära andelstal.

text: Rapportering av preliminära andelstal för nätförluster

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leveransmånaden rapportera preliminära andelstal för nätförluster i ett schablonberäkningsområde till: – elleverantör, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande elleverantörens kommande försäljning till nätkoncessionshavaren, – balansansvarig, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den balansansvariges kommande balanshållning av nätförluster och – Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den balansansvariges kommande balanshållning av nätförluster.

text: Rapportering av totalt preliminärt andelstal

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den 24:e i månaden innan leveransmånaden rapportera totalt preliminärt andelstal i ett schablonberäkningsområde till elleverantörer och balansansvariga.

text: Rapportering av slutliga andelstal för förbrukning

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den sista dagen i den andra månaden efter leveransmånaden rapportera slutliga andelstal för förbrukning till:

text: – elleverantör, avseende ett andelstal per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören levererat el, – balansansvarig, avseende ett andelstal per elleverantör för vars uttagspunkter den balansansvarige har tagit balansansvar och – Affärsverket svenska kraftnät avseende summan av den balansansvariges slutliga andelstal.

text: Rapportering av slutliga andelstal för nätförluster

text: Nätkoncessionshavaren ska senast den sista dagen i den andra månaden efter leveransmånaden rapportera slutliga andelstal för nätförluster till: – elleverantör, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande elleverantörens försäljning till nätkoncessionshavaren, – balansansvarig, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den balansansvariges balanshållning av nätförluster och – Affärsverket svenska kraftnät, avseende ett andelstal för nätförluster omfattande den balansansvariges balanshållning av nätförluster.

text: Rapportering av korrigerade slutliga andelstal efter rättningar av felaktiga mätvärden

text: Nätkoncessionshavaren ska, efter det att rättning skett av slutliga andelstal, utan dröjsmål rapportera de korrigerade slutliga andelstalen. Rapportering av korrigerade slutliga andelstal ska dock ske senast innan preliminära andelstal beräknas för motsvarande leveransmånad tolv månader senare.

text: 10 kap. Elleverantörens anmälningar

text: Anmälan vid påbörjande eller övertagande av elleverans

text: Den elleverantör som har ingått ett avtal om elleverans och ska påbörja eller överta en elleverans ska vid anmälan till nätkoncessionshavaren enligt

text: 8 kap. 6 § första stycket ellagen

text: lämna följande uppgifter: – anmälande elleverantör (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant kan användas), – elanvändarens namn och adress, – orsak till anmälan (påbörjande eller övertagande), – tidslängd på mätvärden (timme eller månad), samt – startdatum för elleverans.

text: Allmänna råd

text: Om anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans avser en elanvändare med skyddad identitet eller en utländsk medborgare, som saknar personnummer eller liknande, bör företrädesvis den av nätkoncessionshavaren registrerade kundidentiteten användas för att identi-

text: fiera elanvändaren. I annat fall kan elanvändarens födelsedatum användas.

text: Anmälan vid påbörjande eller övertagande av mottagen elproduktion

text: Den elleverantör som har ingått ett avtal om att ta emot inmatad elproduktion ska, innan elleverantören påbörjar eller övertar mottagandet av den inmatade elproduktionen, till nätkoncessionshavaren lämna följande uppgifter: – anmälande elleverantör (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – elproducentens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant kan användas), – elproducentens namn och adress, – orsak till anmälan (påbörjande eller övertagande), samt – startdatum för förändring av mottagande av elproduktion. Första stycket gäller inte för elleverantör med mottagningsplikt enligt

text: 8 kap. 5 a § första stycket ellagen

text: och som före avtalets ingående redan tar emot den inmatade elproduktionen. Då gäller istället vad som anges i 10 kap. 6 §.

text: Återtagande av anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans och mottagande av elproduktion

text: Elleverantörens återtagande av anmälan om övertagande av elleverans och mottagande av elproduktion enligt 1 och 2 §§ ska vara nätkoncessionshavaren tillhanda senast fyra dagar före leveransstart. Elleverantörens återtagande av anmälan om påbörjande av elleverans och mottagande av elproduktion enligt 1 och 2 §§ ska vara nätkoncessionshavaren tillhanda senast samma dag som leveransstart ska ske.

text: Elleverantörens anmälan vid övertagande av balansansvar

text: Elleverantören ska vid anmälan om övertagande av balansansvar till nätkoncessionshavaren enligt

text: 8 kap. 9 § andra stycket ellagen

text: lämna följande uppgifter: – anmälande elleverantör (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – ny balansansvarigs identitet (EDIEL-id), samt – starttidpunkt för övertagande av balansansvar.

text: Anmälan vid byte av tidslängd på mätvärden i en schablonavräknad uttagspunkt

text: Den elleverantör som med elanvändaren ingår eller avslutar ett avtal som kräver timmätning ska anmäla följande uppgifter till nätkoncessionshavaren: – anmälande elleverantör (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – tidslängd på mätvärden (timme eller månad), samt – datum för ändring.

text: Anmälan om förändrade förutsättningar för en inmatningspunkt

text: En elleverantör med mottagningsplikt enligt

text: 8 kap. 5 a § första stycket ellagen

text: som ingår eller avslutar ett avtal om inmatning med en elproducent ska omgående anmäla följande uppgifter till nätkoncessionshavaren: – anmälande elleverantör (EDIEL-id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt – datum för ändring. En elleverantör som inte omfattas av mottagningsplikt enligt

text: 8 kap. 5 a § första stycket ellagen

text: som avslutar ett avtal om inmatning med en elanvändare som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt

text: 67 kap.

text: inkomstskattelagen (1999:1229)

text: ska omgående anmäla samma uppgifter som följer av första stycket till nätkoncessionshavaren.

text: 11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

text: Nätkoncessionshavarens kontroll av anmälan

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 1 och 2 §§ kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – en balansansvarig har angivits, – anmälan inkommit i tid, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), – rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), – rätt identitet har uppgivits på elanvändaren eller elproducenten (personeller organisationsnummer, om sådant kan användas), samt – att inte annan elleverantör tidigare inkommit med en anmälan om påbörjande eller övertagande i mätpunkten med samma startdatum.

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 3 § kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – en balansansvarig har angivits,

text: – anmälan inkommit i tid, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), samt – att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 4 § kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – anmälan inkommit i tid, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), – rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), samt – att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 6 § kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – nätkoncessionshavarens identitet har uppgivits (EDIEL-id), – en balansansvarig har angivits, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), – rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), – hänvisning skett till ingånget eller avslutat avtal om inmatning, samt – datum för ändring har uppgivits.

text: Nätkoncessionshavarens kvittensmeddelande

text: Nätkoncessionshavaren ska efter kontroll av uppgifterna i anmälan enligt 1–4 §§: – meddela elleverantören att dennes anmälan är fullständig och därför kommer att behandlas vidare, eller – meddela elleverantören att dennes anmälan är fullständig men att anmälan kommer att bevakas avseende registrering av elanvändarens nätavtal, eller – meddela elleverantören att dennes anmälan är felaktig och därför inte kan behandlas vidare, och meddela vilka uppgifter i anmälan som är felaktiga eller saknas.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören vid anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans

text: Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av en elleverans i en uttagspunkt enligt 10 kap. 1 § meddela elleverantören: – bekräftelse av påbörjande eller övertagande i enlighet med 10 kap. 1 §, – uppgifter om anläggningsadress, elanvändarens namn och adress, – mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, antal register och typ av register (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden (timme eller månad), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för uttagspunkten, – identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, – tidpunkten för elleveransens påbörjande eller övertagande, samt – beräknad årsförbrukning för uttagspunkten.

text: Om nätkoncessionshavaren får meddelande om annan tidpunkt för påbörjande av elleverans från den elanvändare som tecknat nytt nätavtal, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tidpunkten. Om nätkoncessionshavaren får meddelande om en annan sluttidpunkt för avslutande av elleverans från den elanvändare som sagt upp nätavtalet, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tidpunkten.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören vid anmälan om påbörjande eller övertagande av mottagen elproduktion

text: Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av mottagen elproduktion i en inmatningspunkt meddela elleverantören: – bekräftelse av påbörjande eller övertagande i enlighet med 10 kap. 2 §, – uppgifter om anläggningsadress samt producentens namn och adress, – mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, antal register och typ av register (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden (timme), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för inmatningspunkten, – identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, – tidpunkten för elleveransens påbörjande eller övertagande, samt – beräknad nettoinmatning för inmatningspunkten. Om nätkoncessionshavaren får meddelande om annan tidpunkt för påbörjande av mottagen elproduktion från den elproducent som tecknat nytt nätavtal, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tidpunkten. Om nätkoncessionshavaren får meddelande om en annan sluttidpunkt för avslutande av mottagen elproduktion från den elproducent som sagt upp nätavtalet, ska nätkoncessionshavaren utan dröjsmål meddela elleverantören den nya tidpunkten.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantören efter återtagande av anmälan

text: Nätkoncessionshavaren ska meddela elleverantören bekräftelse av återtagande av anmälan om övertagande av leverans eller mottagning av elproduktion enligt 10 kap. 3 § första stycket och 4 § senast dagen före den dag då leveransstart eller mottagning skulle ha skett. Nätkoncessionshavaren ska meddela elleverantören bekräftelse av återtagande av anmälan om påbörjande av leverans eller mottagning av elproduktion enligt 10 kap. 3 § andra stycket och 4 § inom tre dagar efter mottagande av återtagandet.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till befintlig elleverantör vid övertagande

text: Nätkoncessionshavaren ska inom tre dagar efter mottagande av fullständig anmälan om övertagande enligt 10 kap. 1 och 2 §§ meddela den befintlige elleverantören: – befintlig elleverantörs identitet (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – orsak till elleveransens eller mottagningens upphörande, samt

text: – sluttidpunkt för elleverans eller mottagning.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till befintlig elleverantör vid anmälan om återtagande av övertagande

text: Nätkoncessionshavaren ska, efter mottagande av meddelande gällande återtagande av anmälan om övertagande av elleverans och mottagande av elproduktion, meddela den befintlige elleverantören att elleverantören behåller leveransen. Meddelandet ska skickas senast dagen före den dag då leveransstart skulle ha skett.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till leveransskyldig elleverantör med anledning av anmälan om ändring av tidslängd på mätvärden

text: Nätkoncessionshavaren ska inom tre månader efter mottagande av fullständig anmälan enligt 10 kap. 5 § meddela leveransskyldig elleverantör: – befintlig elleverantörs identitet (EDIEL-id), – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – tidslängd på mätvärden (timme eller månad), – avräkningsmetod, samt – ändringstidpunkt för byte av tidslängd på mätvärden (timme eller månad).

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till anvisningsleverantören

text: Nätkoncessionshavaren ska inom tre dagar efter att nätkoncessionshavaren fått kännedom om att energiuttaget påbörjats, utan att anmälan enligt 10 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda, meddela anvisningsleverantören följande: – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – anvisad elleverantörs identitet (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant kan användas),

text: – orsak till anmälan (anvisningsleverans), – startdatum för elleverans, – anläggningsadress, elanvändarens namn och adress, – mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, antal register och registertyp (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden (t.ex. timme eller månad), rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för uttagspunkten, – identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, samt – beräknad årsförbrukning.

text: Nätkoncessionshavarens meddelande till elleverantör med mottagningsplikt

text: Nätkoncessionshavaren ska meddela mottagningspliktig elleverantör, inom tre dagar efter det att el för första gången matats in från en anläggning som omfattas av

text: 8 kap. 5 a § första stycket ellagen

text: , följande uppgifter: – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – identitet för elleverantör med mottagningsplikt (EDIEL-id), – anläggningsidentitet (anl id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), – elanvändarens identitet (person- eller organisationsnummer, om sådant kan användas), – orsak till anmälan (mottagningsplikt), – startdatum för elleverans, – anläggningsadress, elanvändarens namn och adress, – mätaridentitet, antal heltalssiffror för mätarställning, mätarkonstant, antal register och registertyp (räkneverkskoder), tidslängd på mätvärden, rapporteringsfrekvens och avräkningsmetod för uttagspunkten, – referens till uttagspunkt, – identitet för mätvärden som kommer att rapporteras, samt – beräknad nettoinmatning för inmatningspunkten. Uppgifterna i första stycket ska också meddelas elleverantören om en anmälan enligt 10 kap. 1 § inkommit, avseende en uttagspunkt med tillhörande inmatningspunkt, eller om energiuttag påbörjats enligt 11 kap. 12 § i en sådan uttagspunkt. Första och andra stycket gäller inte om det har inkommit ett meddelande enligt 10 kap. 1 eller 6 § om att det redan finns ett avtal om inmatning.

text: Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet avseende samlade mätvärden till Affärsverket svenska kraftnät vid anmälan om förändring av elleverans eller mottagning av elproduktion

text: Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av fullständig anmälan om avslutad elleverans samt vid påbörjande eller övertagande av en elleverans enligt 10 kap. 1–2 §§ meddela uppgifter om att ny rapportering av mätvärden inleds eller rapporteringen av mätvärden avslutas, till Affärsverket svenska kraftnät. Meddelandet ska omfatta: – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – områdesidentitet (områdes id),

text: – elleverantörens identitet (EDIEL-id), – typ av elanvändning eller typ av elproduktion, – identitet för samlade timmätvärden för förbrukning, nätförluster eller elproduktion om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW, samt – tidpunkten för förändring av elleverans eller mottagning av elproduktion.

text: Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet avseende enskilda mätvärden till Affärsverket svenska kraftnät vid anmälan om förändring av mottagen elproduktion

text: Nätkoncessionshavaren ska senast tredje dagen efter mottagande av fullständig anmälan om avslutad mottagning av elproduktion samt vid påbörjande eller övertagande av mottagning av elproduktion enligt 10 kap. 2 § meddela uppgifter om påbörjande eller avslut av rapportering till Affärsverket svenska kraftnät. Meddelandet ska omfatta: – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – områdesidentitet (områdes id), – anläggningsidentitet (för produktionsanläggningar enligt 13 §), – elleverantörens identitet (EDIEL-id), samt – tidpunkten för förändring av mottagning av elproduktion.

text: Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet för inmatningspunkter till Affärsverket svenska kraftnät

text: Nätkoncessionshavaren ska meddela följande uppgifter till Affärsverket svenska kraftnät för tillkommande eller borttagna inmatningspunkter om produktionsanläggningen kan leverera en effekt om 1 MW eller mer: – anläggningsnamn, – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – områdesidentitet (områdes id), – anläggningsidentitet (anl id), – typ av elanvändning eller typ av elproduktion, – identitet på enskilda timmätvärden för inmatningspunkt, – anläggningens installerade effekt, samt – tidpunkten för anläggningens anslutning till eller bortkoppling från nätet. För tillkommande anläggningar ska meddelande enligt första stycket skickas senast tre dagar innan anläggningen tas i drift. För borttagna inmatningspunkter ska meddelande enligt första stycket skickas tre dagar efter det att anläggningen tagits ur drift.

text: Nätkoncessionshavarens underrättelseskyldighet till Affärsverket svenska kraftnät vid förändring av schablonleveranser

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje leveransmånad för förbrukning som schablonavräknas meddela Affärsverket svenska kraftnät: 1) identiteter på preliminära andelstal före varje leveransmånad 2) identiteter på samlade timmätvärden före rapportering av samlade mätvärden enligt 8 kap. 5 §

text: 3) identiteter på slutliga andelstal efter varje leveransmånad om förändringar skett under månaden men före rapportering av slutliga andelstal enligt 9 kap. 5–6 §§: samt följande information – nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id), – områdesidentitet (områdes id), – balansansvarigs identitet (EDIEL-id), samt – tidpunkten för påbörjande eller avslutande av balansansvar.

text: Nätkoncessionshavaren ska efter mottagande av fullständig anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans i en uttagspunkt eller mottagning av elproduktion i en inmatningspunkt inom nätavräkningsområdet utan dröjsmål meddela elanvändaren eller producenten följande: – tidpunkten för påbörjande eller övertagande, – orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande), – vilken elleverantör som har anmält påbörjande eller övertagande, – anläggningsidentitet (anl id), – identitet för nätavräkningsområde (områdes id), samt – mätaridentitet. Om en elanvändare påbörjar energiuttag i en uttagspunkt, utan att meddelande enligt 10 kap. 1 § kommit nätkoncessionshavaren tillhanda senast samma dag, ska den anvisade elleverantören automatiskt anses vara leverantör i uttagspunkten. Vid nyanslutning av en anläggning till nätet ska nätkoncessionshavaren meddela anläggningsidentitet (anl id) och identitet på nätavräkningsområdet (områdes id) för anläggningen senast då elanvändaren eller producenten får installationsmedgivandet för anläggningen.

text: 12 kap. Information om historisk förbrukning

text: För elanvändare med en uttagspunkt som timavräknas per dygn och för elanvändare med en timmätt schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de senaste tre åren eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka faktureringsinformation har framställts. Nätkoncessionshavaren ska även på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som elanvändaren utsett. Nätkoncessionshavaren ska utan särskild kostnad för elanvändaren även tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. Nätkoncessionshavaren ska även på elanvändarens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som elanvändaren utsett.

text: Information om historisk förbrukning enligt 1 § ska göras tillgänglig varje kvartal om elanvändaren begär det och i annat fall minst två gånger per år.

text: Allmänna råd

text: Nätkoncessionshavarens information om historisk förbrukning sker på sätt som nätkoncessionshavaren beslutar t.ex. via internetbaserat media, via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med elanvändaren.

text: Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

text: 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 maj 2017. 2. Genom dessa föreskrifter upphävs Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (

text: EIFS 2011:3

text: ) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 3. Under tiden till den 31 juli 2017 ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 4 och 7 §§ samt 7 kap. 8, 9 och 11 §§ (

text: EIFS 2011:3

text: ) tillämpas parallellt med bestämmelserna i denna föreskrift.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: Anne Vadasz Nilsson Tor Ny

text: Elanders Sverige AB, 2016


fs: eifs

publisher: Energimarknadsinspektionen

title: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

text: 5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som ska timavräknas

type: rubrik

text: Samlade energiflödet för gränspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsområde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter med hänsyn till energiriktning.

type: stycke

type: paragraf

text: Samlade energiflödet för inmatningspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska per elleverantör och balansansvarig beräkna samlade timmätvärden per typ av elproduktion för inmatningspunkter om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW.

type: kapitel

text: 8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och förbrukningsprofil

text: Allmänna bestämmelser

text: Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6 och 7 §§ ska ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnet. Tidpunkten för när mätvärdena registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå.

text: Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 1

text: Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden enligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med information om att timmätvärdet ska korrigeras.

text: Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter

text: Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som beräknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden till Affärsverket svenska kraftnät. Energiriktningen avgör det tecken som det summerade mätvärdet ska rapporteras med.

text: 11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 4 § kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – en balansansvarig har angivits, – anmälan inkommit i tid, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), och – att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

text: Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap. 5 § kontrollera att: – den anmälande elleverantören har EDIEL-id, – anmälan inkommit i tid, – rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), – rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), och – att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

text: Denna författning träder ikraft den 1 maj 2017.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ANNE VADASZ NILSSON Tor Ny

text: Elanders Sverige AB, 2017

type: foreskrift


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut

text: Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller den information som elleverantörer, enligt

text: 8 kap. 5 § tredje stycket ellagen (1997:857)

text: , ska lämna till elanvändare innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut.

text: Informationens innehåll

text: Elleverantören ska informera elanvändaren om att denne kommer att vara kund hos elleverantören även efter att det nuvarande avtalet om leverans av el har löpt ut, om inte någon annan elleverantör övertar leveransen av el till elanvändaren i uttagspunkten.

text: Elleverantören ska informera elanvändaren om det avtal om leverans av el som börjar gälla när det nuvarande avtalet löpt ut. Informationen ska åtminstone innehålla uppgifter om det nya avtalets – avtalstyp – bindningstid – uppsägningstid och – pris.

text: Allmänna råd

text: Med avtalstyp menas exempelvis om det är ett avtal med fast eller rörligt pris eller annan beskrivning där principen för prissättningen framgår.

text: Informationens utformning

text: Informationen ska vara skriftlig och lämnas samlad i ett särskilt meddelande till elanvändaren.

text: Informationen ska vara tydlig för elanvändaren och får inte sammanblandas med övrig information och marknadsföring från elleverantören.

text: Utskick av informationen

text: Den skriftliga informationen ska skickas med post, e-post eller på annat elektroniskt sätt. Har ingen överenskommelse gjorts om hur elanvändaren ska få den skriftliga informationen ska den skickas med post. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2019. På Energimarknadsinspektionens vägnar ANNE VADASZ NILSSON Marie Larsson

text: Elanders Sverige AB, 2018


title: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

text: 1 kap. Inledande bestämmelse

text: Dessa föreskrifter kompletterar Europeiska

text: kommissionens förordning (EU) nr 2016/631 av den 14 april 2016

text: om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer. Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i Europeiska

text: kommissionens förordning (EU) nr 2016/631

text: 2 kap. Tillämpning

text: Dessa föreskrifter omfattar nya kraftproduktionsmoduler som avses i

text: artikel 3

text: och befintliga kraftproduktionsmoduler som avses i

text: artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 2016/631

text: . Enligt

text: artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 2016/631

text: indelas kraftproduktionsmoduler i fyra kategorier (typ A, B, C och D).

text: För nät med en spänningsnivå understigande 400 kV ska den berörda systemansvarige, för varje anslutningspunkt, specificera referensvärdet för relativtal 1 (100 procent spänning).

text: 3 kap. Allmänna krav för kraftproduktionsmoduler

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ A, B, C och D

text: Den kortaste tidsperiod som en kraftproduktionsmodul av typ A, B, C och D ska kunna fungera inom frekvenser som avviker från nominellt värde utan att kopplas bort från nätet är:  30 minuter inom frekvensområde 47,5–48,5 Hz  30 minuter inom frekvensområde 48,5–49,0 Hz  obegränsad inom frekvensområde 49,0–51,0 Hz  30 minuter inom frekvensområde 51,0–51,5 Hz

text: En kraftproduktionsmodul av typ A, B, C och D ska förbli ansluten till nätet och fungera vid frekvensändringshastigheter upp till 2,0 Hz/s. Värdet på frekvensändringshastigheten ska vara uppmätt i anslutningspunkten och beräknas över en tidsperiod på 500 ms.

text: Kraftproduktionsmodul av typ A, B, C och D ska tillhandahålla reduktion av aktiv effekt som frekvenssvar vid begränsat frekvenskänslighetsläge – överfrekvens (LFSM-O), vid en frekvenströskel på 50,5 Hz. Automatisk bortkoppling av kraftproduktionsmodulen får inte användas som alternativ till en reduktion av aktiv effekt vid överfrekvens.

text: Statikfaktorn för kraftproduktionsmoduler av typ A, B, C och D ska ha det primära inställningsvärdet 8 procent.

text: När lägsta nivå med reglerförmåga uppnås för kraftproduktionsmoduler av typ A, B, C och D vid begränsat frekvenskänslighetsläge – överfrekvens (LFSM-O), ska kraftproduktionsmodulen fortsätta att fungera på lägsta nivå med reglerförmåga.

text: För kraftparksmoduler av typ A, B, C och D ska referensvärdet för frekvenssvar i form av aktiv effekt vid begränsat frekvenskänslighetsläge – överfrekvens (LFSM-O), utgöras av den maximala kontinuerliga effekten.

text: Den maximala minskningen av den aktiva uteffekten till följd av sjunkande frekvens under 49,0 Hz ska vara 3 procent för varje 1 Hz för kraftproduktionsmoduler av typ A, B, C och D.

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ A, B och C

text: Kraftproduktionsmoduler av typ A, B och C får anslutas automatiskt till nätet när nätfrekvensen i anslutningspunkten är inom intervallet 47,5– 50,1 Hz. Nätfrekvensen i anslutningspunkten ska ha befunnit sig inom detta frekvensintervall under minst tre sammanhängande minuter innan anslutning får ske.

text: Vid automatisk anslutning till nätet av kraftproduktionsmodul av typ A, B och C gäller följande krav för ökningen av aktiv uteffekt beroende på nätfrekvensen i anslutningspunkten.

text: < 49,9 Hz Ingen begränsning vad gäller ökningstakt av aktiv uteffekt 49,9–50,1 Hz Ökning med maximalt 10 procent av nominell aktiv uteffekt per minut > 50,1 Hz Ökning av uteffekten ej tillåten

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ B och C

text: De krav som anges i 11 och 12 §§ gäller oavsett om felet är symmetriskt eller inte.

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B och C ska förbli anslutna till nätet med fortsatt stabil funktion efter ett fel i anslutningspunkten med följande spänningsparametrar.

text: Uret = 0,25 tclear = 0,20 sekunder Uclear = 0,90 trec1 = 0,20 sekunder Urec1 = 0,90 trec2 = 0,50 sekunder Urec2 = 0,90 trec3 = 0,50 sekunder

text: Kraftparksmodul av typ B och C ska förbli ansluten till nätet med fortsatt stabil funktion efter ett fel i anslutningspunkten med följande spänningsparametrar.

text: Uret = 0,15 tclear = 0,20 sekunder Uclear = 0,15 trec1 = 0,20 sekunder Urec1 = 0,15 trec2 = 0,20 sekunder Urec2 = 0,85 trec3 = 2,0 sekunder

text: Tio sekunder efter felets inträffande ska spänningen i anslutningspunkten antas återgå till 90 procent.

text: Vid beräkning av förmåga till feltålighet ska arbetspunkten för kraftproduktionsmodul typ B och C, innan fel i anslutningspunkten, motsvara maximal aktiv uteffekt och något övermagnetiserad så att det reaktiva utbytet i anslutningspunkten är noll. Spänningen i anslutningspunkten ska vara 100 procent.

text: Vid beräkning av förmåga till feltålighet för kraftproduktionsmodul typ B och C ska en helt intakt och fullt drifttagen nätstruktur antas råda både innan och efter fel i anslutningspunkten. Nätet ska innan fel vara belastat till en nivå som motsvarar drifttimmen kl. 17–18 den andra onsdagen i februari föregående år.

text: Om kraftproduktionsmodulen inte var ansluten drifttimmen kl. 17–18 den andra onsdagen i februari föregående år enligt 3 kap. 14 §, eller nätstruktur eller kraftproduktionsmodulens arbetspunkt i övrigt inte motsvarar förutsättningarna enligt 3 kap. 13 och 14 §§, ska nätstruktur och arbetspunkt anpassas så att kraftproduktionsmodulens arbetspunkt och nätanslutning uppfyller kraven i 3 kap. 13 §.

text: Det felfall som ska analyseras enligt 3 kap. 11–15 §§ ska motsvara ett trefasigt fel i anslutningspunkten med en felbortkopplingstid om 200 ms.

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ B, C och D

text: De maximala tröskelvärdena för kraftproduktionsmodul av typ B, C och D som anges i

text: artikel 5.2

text: tabell 1 för synkronområde Norden i

text: ska gälla för Sverige.

text: Kraftproduktionsmodul av typ B, C och D ska kunna upprätthålla utmatning av aktiv effekt inom spänningsintervallet 90–105 procent spänning i anslutningspunkten.

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ C och D

text: För en kraftproduktionsmodul av typ C och D ska det vara möjligt att ändra börvärdet för aktiv effekt i enlighet med instruktioner från den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet. Från det att instruktionen skickas ska effektändring påbörjas inom tio sekunder. Kraftproduktionsmodulen ska kunna reglera uteffekten från maximal uteffekt ned till 50 procent uteffekt inom 60 sekunder. Ny stabil effektnivå ska erhållas inom toleransen 2 procent av nominell effekt.

text: Kraftproduktionsmodul av typ C och D ska tillhandahålla ökning av aktiv effekt som frekvenssvar vid begränsat frekvenskänslighetsläge – underfrekvens (LFSM-U), vid en frekvenströskel på 49,5 Hz.

text: Kraftproduktionsmodul av typ C och D ska tillhandahålla ökning av aktiv effekt som frekvenssvar vid begränsat frekvenskänslighetsläge – underfrekvens (LFSM-U), med en statikfaktor av 8 procent.

text: Referensvärdet för frekvenssvar i form av aktiv effekt vid begränsat frekvenskänslighetsläge – underfrekvens (LFSM-U), ska utgöras av den maximala kontinuerliga effekten för kraftparksmoduler av typ C och D.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska kunna aktivera drift i frekvenskänslighetsläge (FSM). FSM ska endast vara aktiverat om den systemansvariga myndigheten beordrar det.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska för drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) arbeta med en statikfaktor inom intervallet 2–12 procent.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska för drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) arbeta med en okänslighet för frekvenssvar om maximalt 10 mHz.

text: Frekvenskänslighetsläge (FSM) ska ha ett dödband som grundinställning. Grundinställningen för dödbandet ska vara ±100 mHz. Se figur 1 samt ekvationer 1–3.

text: Figur 1. Förmåga till aktiv effekt som frekvenssvar hos kraftproduktionsmoduler i frekvenskänslighetsläge (FSM). Den tjocka linjen visar frekvenssvar med dödband i frånvaro av okänslighet. Den tunna linjen visar frekvenssvar i frånvaro av dödband och okänslighet.

text: Aktivering av FSM uttryckt i ekvationer: ΔP/P_ref =100*(f_n+f_dödband-f)/f_n*1/s_1 Då: 50,1≤f (Ekvation 1)

text: ΔP/P_ref =0 Då: 49,9<f<50,1 (Ekvation 2) ΔP/P_ref =100*(f_n-f_dödband-f)/f_n *1/s_1 Då: ≤49,9 (Ekvation 3)

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska för drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) arbeta med ett intervall för aktiv effekt i förhållande till maximal kontinuerlig effekt om 5–10 procent.

text: Vid drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) ska kraftproduktionsmoduler av typ C och D kunna tillhandahålla fullt aktivt frekvenssvar under minst 15 minuter.

text: För kraftproduktionsmoduler av typ C och D utan tröghet vid drift i frekvenskänslighetsläge (FSM) ska den inledande fördröjningen vid frekvenssvar vara mindre än 2 sekunder.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D som omfattas av kravet på husturbindrift ska kunna upprätthålla husturbindrift i 12 timmar.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D, och av följande teknik, ska vid effektreglering klara följande ändringshastigheter.

text: Anläggningstyp Ändrings- Reglerområde Effektområde hastighet [% av nominell [% effekt] [% / minut] effekt] Vattenkraft 40 100 0–100 Kolkondens 4 30 60–90 Oljekondens 8 30 40–90 Kraftvärmeverk 4 30 60–90 Kärnkraftverk (tryck) 5 30 60–90 Kärnkraftverk (kok) 10 30 60–90 Gasturbin jettyp 20 100 0–100 Gasturbin industrityp 7 100 0–100 Kraftparksmodul 100 85 15–100 Med reglerområde avses ett effektintervall inom specificerat effektområde.

text: Kraftproduktionsmoduler av typ C och D, och av följande teknik, inom frekvensområde 49–51 Hz, ska klara följande stegändring av produktionen. Anläggningstyp Effektsteg [%] Inom tid Effektområde [sekund] [% effekt] Vattenkraft med 10 5 50–100 kaplanturbin 30 30 50–100 Vattenkraft med 20 5 50–100 francisturbin 30 15 50–100 Kol- och oljekondens 2,5 5 50–90 5 30 50–90 Kraftvärme 2,5 5 50–90 5 30 50–90 Gasturbin 10 5 0–100 20 30 0–100 Kraftparksmodul 30 15 50–100

text: Allmänna krav för kraftproduktionsmodul av typ D

text: För en kraftproduktionsmodul av typ D med spänning i anslutningspunkt över 300 kV ska en tidsperiod för drift inom intervallet 105–110 procent spänning i anslutningspunkten vara minst 60 sekunder.

text: De krav som anges i 35 och 36 §§ gäller oavsett om felet är symmetriskt eller inte.

text: En synkron kraftproduktionsmodul av typ D ska förbli ansluten till nätet med fortsatt stabil funktion efter ett fel i anslutningspunkten med följande spänningsparametrar.

text: Uret = 0,0 tclear = 0,20 sekunder Uclear = 0,25 trec1 = 0,45 sekunder Urec1 = 0,545 trec2 = 0,45 sekunder Urec2 = 0,90 trec3 = 0,75 sekunder

text: Kraftparksmodul av typ D ska förbli ansluten till nätet med fortsatt stabil funktion efter ett fel i anslutningspunkten med följande spänningsparametrar.

text: Uret = 0,0 tclear = 0,20 sekunder Uclear = 0,0 trec1 = 0,20 sekunder Urec1 = 0,0 trec2 = 0,20 sekunder Urec2 = 0,85 trec3 = 2,0 sekunder

text: Vid beräkning av förmåga till feltålighet ska arbetspunkten för kraftproduktionsmodul typ D, innan fel i anslutningspunkten, motsvara maximal aktiv uteffekt och något övermagnetiserad så att det reaktiva utbytet i anslutningspunkten är noll. Spänningen i anslutningspunkten ska vara 100 procent.

text: Vid beräkning av förmåga till feltålighet för kraftproduktionsmodul typ D ska helt intakt och fullt drifttagen nätstruktur antas råda både innan och efter fel i anslutningspunkten. Nätet ska innan fel vara belastat till en nivå som en nivå som motsvarar drifttimmen kl. 17–18 den andra onsdagen i februari föregående år.

text: Om kraftproduktionsmodulen inte var ansluten drifttimmen kl. 17–18 den andra onsdagen i februari föregående år enligt 3 kap. 38 §, eller nätstruktur eller kraftproduktionsmodulens arbetspunkt i övrigt inte motsvarar förutsättningarna enligt 3 kap. 37 och 38 §§, ska nätstruktur och arbetspunkt anpassas så att kraftproduktionsmodulens arbetspunkt och nätanslutning uppfyller kraven i 3 kap. 36 §.

text: Det felfall som ska analyseras enligt 35–39 §§ ska motsvara ett trefasigt fel i anslutningspunkten med en felbortkopplingstid om 200 ms.

text: 4 kap. Krav för synkrona kraftproduktionsmoduler

text: Krav för synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska ha en automatisk spänningsregulator som minst kan reglera spänning inom intervallet

text: 95–105 procent av den synkrona kraftproduktionsmodulens interna spänning.

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska ha ett magnetiseringssystem som klarar minst 105 procent kontinuerlig magnetiseringseffekt vid märklast.

text: För synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska svarstiden för en tomgående kraftproduktionsmodul inte överstiga tiderna angivna i nedanstående tabell vid 95–105 procent stegändring av spänningsregulatorns insignal.

text: Märkeffekt S i MVAn Svarstid i sekunder ≤ 50 1,00

text: 50–100 1,0–(S –50)*0,004 n ≥ 100 0,80

text: Svarstid är den tid som det tar för generatorspänningen för en tomgående, icke nätansluten kraftproduktionsmodul att uppnå 90 procent av resulterande ändring i generatorspänningen efter 95–105 procent stegändring av spänningsregulatorns insignal.

text: För synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D får maximalt översväng vid stegändring av insignalen till spänningsregulatorn inte överstiga 15 procent av spänningsändringen.

text: För synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D får generatorspänningen inte oscillera mer än ± 5 procent av spänningsändringen 2 sekunder efter stegändringen.

text: Vid fel i anslutningspunkten som bortkopplas inom 100 ms ska den aktiva uteffekten från synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ha återtagit samma nivå som innan fel inom 5 sekunder.

text: Krav för synkrona kraftproduktionsmoduler av typ C och D

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska använda automatisk spänningsreglering av kraftproduktionsmodulens interna spänning på generatorns fasuttag om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska i anslutningspunkten minst ha en förmåga till generering av reaktiv effekt motsvarande en tredjedel av den momentana aktiva effekten inom spänningsintervallet 90–102 procent spänning i anslutningspunkten, om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ C och D ska i anslutningspunkten minst ha en förmåga till konsumtion av reaktiv effekt motsvarande

text: en sjättedel av den momentana aktiva effekten inom spänningsintervallet 95–105 procent spänning i anslutningspunkten, om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Krav för synkrona kraftproduktionsmoduler av typ D

text: Synkrona kraftproduktionsmoduler av typ D överstigande 75 MVA ska vara försedda med dämpfunktion för dämpning av effektpendlingar (PSS-funktion). PSS-funktionen ska vara aktiverad och aktivt dämpa effektpendlingar inom frekvensintervallet 0,25–1 Hz. Ett annat frekvensintervall kan överenskommas av berörda systemansvarige och ägaren av den synkrona kraftproduktionsmodulen för att nå en optimal dämpning.

text: 5 kap. Krav för kraftparksmoduler

text: Krav för kraftparksmoduler av typ B, C och D

text: En återhämtning av aktiv effekt efter fel ska vara utförd inom 2 sekunder efter det att spänningen i anslutningspunkten överstiger 90 procent och till en effektnivå som avviker mindre än 5 procent från effektnivån omedelbart innan fel för kraftparksmoduler av typ B, C och D.

text: Krav för kraftparksmoduler av typ C och D

text: Kraftparksmoduler av typ C och D ska i anslutningspunkten minst ha förmåga till generering av reaktiv effekt motsvarande en tredjedel av den momentana aktiva effekten inom spänningsintervallet 90–102 procent spänning i anslutningspunkten, om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Kraftparksmoduler av typ C och D ska i anslutningspunkten minst ha förmåga till en konsumtion av reaktiv effekt motsvarande en tredjedel av den momentana aktiva effekten inom spänningsintervallet 95–105 procent spänning i anslutningspunkten, om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Kraftparksmoduler av typ C och D ska använda automatisk spänningsreglering av kraftparksmodulens interna spänning om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Vid spänningsfall i reglerpunkten som medför att spänningen understiger 95 procent ska en kraftparksmodul av typ C eller D automatiskt övergå till automatisk spänningsreglering och stödja spänningsfallet med reaktiv effekt. Detta gäller om innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten har anvisat ett annat reglerläge för reaktiv effekt än automatisk spänningsreglering.

text: För kraftparksmoduler av typ C och D där den systemansvarige anvisat ett annat reglerläge för reaktiv effekt än automatisk spänningsreglering, får

text: det anvisade reglerläget återtas tidigast 5 minuter efter det att spänningsfallet i anslutningspunkten åter stigit över 95 procent.

text: Kraftparksmoduler av typ C och D ska vara försedda med dämpfunktion för dämpning av effektpendlingar (PSS-funktion). PSS-funktionen ska vara aktiverad och aktivt dämpa effektpendlingar inom frekvensintervallet 0,25–1 Hz.

text: 6 kap. Krav för havsbaserade kraftparksmoduler av typ A, B, C och D

text: För havsbaserade kraftparksmoduler av typ A, B, C och D med spänning i anslutningspunkt från och med 300 kV till och med 400 kV ska tidsperioden för drift i intervallet 105–110 procent spänning i anslutningspunkten vara minst 60 minuter.

text: Havsbaserade kraftparksmoduler av typ A, B, C och D ska minst ha förmåga till generering av reaktiv effekt motsvarande en tredjedel av den momentana aktiva effekten i spänningsintervallet 90–102 procent i anslutningspunkten om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Havsbaserade kraftparksmoduler av typ A, B, C och D ska minst ha förmåga till konsumtion av reaktiv effekt motsvarande en tredjedel av den momentana aktiva effekten i spänningsintervallet 95–105 procent spänning i anslutningspunkten, om inte innehavaren av det nät till vilket anläggningen är ansluten meddelar annan kravbild.

text: Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2019.

text: På Energimarknadsinspektionens vägnar

text: ANNE VADASZ NILSSON Herlita Bobadilla Robles

text: Elanders Sverige AB, 2018