text: Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

text: En förbränningsanläggning som vid ikraftträdandet är en 2013-anläggning behöver inte uppfylla andra krav i förordningen än de som anges i

text: 34 §

text: förrän den 1 januari 2016.

text: För en förbränningsanläggning som avses vara i drift efter den 30 juni 2014 ska ett förslag till placering av provtagnings- och mätpunkter enligt

text: 34 §

text: lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2014.

text: I ett ärende som avses i 3 ska tillsynsmyndigheten besluta ett föreläggande om provtagnings- och mätpunkter som ska börja gälla senast den 31 mars 2015.

rpubl:andrar: ändr. 24, 25 §§

rpubl:andrar: ändr. 14 §

dcterms:identifier: SFS 2013:252 i lydelse enligt SFS 2020:650

dcterms:title: Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

rdfs:label: Klimat- och näringslivsdepartementet

text: Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för stora förbränningsanläggningar.

text: Förordningen är meddelad med stöd av

text: 9 kap. 5 § miljöbalken

text: i fråga om

text: och

text: 94 §§

text: och i övrigt med stöd av

text: 8 kap. 7 § regeringsformen

text: Definitioner

beteckning: 2 §

text: I denna förordning avses med

kind: term

text: bränsle

text: : ett fast, flytande eller gasformigt brännbart material,

text: naturgas

text: : naturligt förekommande metan med högst 20 volymprocent ädelgaser och andra beståndsdelar, och

text: raffineringsrestbränsle

text: : en destillations- eller omvandlingsrest från råoljeraffinering som används i ett raffinaderi för raffinaderiets egen förbrukning.

beteckning: 3 §

text: vegetabiliskt material som kommer från jord- eller skogsbruk och som kan användas som bränsle för utvinning av materialets energiinnehåll,

text: vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall,

text: vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin, om den energi som alstras vid förbränningen tas till vara,

text: vegetabiliskt fiberhaltigt avfall som har uppkommit vid produktion av nyfiberpappersmassa eller vid pappersproduktion från massa, om avfallet samförbränns på produktionsplatsen och den energi som alstras vid förbränningen tas till vara,

text: korkavfall, och

text: träavfall, dock inte träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller till följd av behandling med träskyddsmedel eller till följd av ytbehandling.

text: Med

text: biomassa

text: avses i denna förordning

beteckning: 4 §

text: Med

text: tillstånd

text: avses i denna förordning ett tillstånd som har getts enligt

text: miljöbalken

text: eller föreskrifter som har meddelats med stöd av

text: miljöbalken

text: eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

beteckning: 5 §

text: I denna förordning avses med

text: förbränningsanläggning

text: : teknisk utrustning i vilken ett eller flera bränslen oxideras för att den frigjorda energin ska kunna utnyttjas, och

text: flerbränsleanläggning

text: : förbränningsanläggning där två eller flera typer av bränslen används samtidigt eller växelvis.

beteckning: 6 §

text: Med

text: stor förbränningsanläggning

text: avses i denna förordning en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 50 megawatt eller större. Bestämmelser som innebär att flera förbränningsanläggningar tillsammans kan anses vara en stor förbränningsanläggning finns i

text: 36 §

beteckning: 7 §

text: Med

text: anläggningseffekten

text: avses i denna förordning den stora förbränningsanläggningens sammanlagda installerade tillförda effekt.

beteckning: 8 §

text: Med 2013-anläggning avses i denna förordning en stor förbränningsanläggning som har tagits i drift före den 7 januari 2014, om anläggningen före den 7 januari 2013 omfattades av ett tillstånd eller av en fullgjord och fullständig ansökan om tillstånd.

beteckning: 9 §

text: fick sitt första tillstånd före den 27 november 2002 och har tagits i drift före den 27 november 2003, eller

text: omfattas av en komplett ansökan om tillstånd som gavs in till tillståndsmyndigheten före den 27 november 2002 och har tagits i drift före den 27 november 2003.

text: Med 2002-anläggning avses i denna förordning en 2013-anläggning som

text: Med 1987-anläggning avses i denna förordning en 2013-anläggning som fick sitt första tillstånd före den 1 juli 1987.

text: Med

text: ny förbränningsanläggning

text: avses i denna förordning en stor förbränningsanläggning som inte är en 2013-anläggning.

text: I denna förordning avses med

text: CEN-standard

text: : en standard som har tagits fram av Europeiska standardiseringsorganisationen, och

text: ISO-standard

text: : en standard som har tagits fram av Internationella standardiseringsorganisationen.

text: I denna förordning avses med

text: drifttimmar

text: : den tid uttryckt i timmar under vilken en förbränningsanläggning helt eller delvis är i drift och orsakar utsläpp till luften, med undantag för start- och stopperioder,

text: ottomotor

text: : en intern förbränningsmotor som arbetar enligt ottocykeln och där gnisttändning eller, i fråga om en tvåbränslemotor, kompressionständning används för förbränning av bränslet,

text: skorsten

text: : en konstruktion som innehåller en eller flera rökgaskanaler genom vilka rökgaser leds ut i luften,

text: normal torr gas

text: : torr rökgas normaliserad till temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal, och

text: ISO-verkningsgrad

text: : verkningsgrad som är fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt en ISO-standard.

text: Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt

text: miljötillsynsförordningen (2011:13)

text: utövar tillsyn över förbränningsanläggningen.

text: Förordning (2020:650).

text: Undantag från förordningen

text: en förbränningsanläggning där förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material,

text: en förbränningsanläggning för rening av gaser genom förbränning och som inte används som separat förbränningsanläggning (efterförbränningsanläggning),

text: en anordning för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,

text: en anordning för omvandling av vätesulfid till svavel,

text: en reaktor som används inom den kemiska industrin,

text: ett koksugnsblock,

text: en cowperapparat,

text: en teknisk anordning som används för att driva fordon, fartyg eller flygplan,

text: en gasturbin eller ottomotor som används på en offshoreplattform, eller

text: en förbränningsanläggning där det bränsle eller de bränslen som används utgörs av annat fast eller flytande avfall än sådant som avses i

text: 3 § 2

text: Denna förordning ska inte tillämpas på

text: Villkor i tillstånd och förelägganden

text: Denna förordning gäller utöver de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut om tillstånd eller ett föreläggande enligt

text: miljöbalken

text: eller motsvarande äldre bestämmelser.

text: Krav på utsläpp genom en skorsten

text: Om rökgaser släpps ut i luften från en stor förbränningsanläggning, ska utsläppet ske kontrollerat genom en skorsten som har den höjd som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

text: Förordning (2019:639).

text: Driftstörningar och haverier i reningsutrustningen

text: se till att förbränningsanläggningen inte drivs utan fungerande reningsutrustning i mer än sammanlagt 120 timmar under en tolvmånadersperiod, och

text: underrätta tillsynsmyndigheten inom 48 timmar.

text: Om det inträffar en driftstörning i reningsutrustningen eller om reningsutrustningen havererar, ska verksamhetsutövaren

text: begränsa eller upphöra med driften, om den normala driften inte kan återupptas inom 24 timmar, eller

text: driva förbränningsanläggningen med bränslen som har ett lågt innehåll av föroreningar.

text: Om reningsutrustningen för utsläpp till luft av de föroreningar som regleras genom denna förordning havererar, ska verksamhetsutövaren

text: det behövs för att upprätthålla energiförsörjningen och detta behov är tvingande, eller

text: förbränningen annars skulle komma att ersättas med förbränning i en annan anläggning och detta skulle medföra större utsläpp av föroreningar.

text: Tillsynsmyndigheten får ge dispens från tidsfristerna i

text: 18 § första stycket 1

text: och

text: 19 §

text: , om

text: Kontinuerlig kontroll av utsläpp

text: Halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen från en stor förbränningsanläggning ska mätas kontinuerligt, om anläggningseffekten är 100 megawatt eller större.

text: om förbränningsanläggningens återstående livslängd är kortare än 10 000 drifttimmar,

text: i fråga om svaveldioxid och stoft från förbränning av naturgas,

text: i fråga om svaveldioxid från förbränning av en olja vars innehåll av svavel är känt, om förbränningsanläggningen saknar utrustning för svavelrening, eller

text: i fråga om svaveldioxid från förbränning av biomassa, om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av svaveldioxid under inga omständigheter kan överskrida det gällande begränsningsvärdet.

text: Kontinuerlig mätning krävs dock inte

text: Halten av kolmonoxid i rökgasen från en stor förbränningsanläggning ska mätas kontinuerligt, om gasformigt bränsle används och anläggningseffekten är 100 megawatt eller större.

text: Kontinuerlig mätning krävs dock inte, om förbränningsanläggningens återstående livslängd är kortare än 10 000 drifttimmar.

text: Om det krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller

text: 22 §

text: , ska mätningen omfatta också rökgasens syrehalt, temperatur, tryck och innehåll av vattenånga.

text: Vattenångan behöver dock inte mätas kontinuerligt, om den insamlade rökgasen torkas innan den analyseras.

text: Annan kontroll av utsläpp

text: halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,

text: halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad, om bränslet är gasformigt, och

text: utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år, om bränslet är stenkol eller brunkol.

text: Om det inte krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller

text: 22 §

text: , ska

text: Trots

text: första stycket 1

text: och

text: får en mätning göras vid den senare tidpunkt som inträffar när anläggningen har varit i drift under högst 700 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen.

text: Förordning (2019:639).

text: Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxider och kväveoxider ge dispens från mätkravet i

text: 24 § 1.

text: En dispens ska förenas med villkor om att utsläppen ska kontrolleras på annat sätt. En sådan kontroll ska överensstämma med en CEN-standard eller, om en sådan standard inte finns, en ISO-standard eller annan internationell eller nationell standard för att säkerställa att en likvärdig vetenskaplig kvalitet uppnås.

text: Förordning (2016:662).

text: Kvalitetssäkring av utsläppskontrollen

text: provtagning och analys av föroreningar,

text: mätning av driftsparametrar,

text: kvalitetssäkring av automatiska mätsystem, och

text: metoder för referensmätning för att kalibrera automatiska mätsystem.

text: Utsläppskontroll enligt denna förordning ska ske på ett sätt som överensstämmer med relevanta och aktuella CEN-standarder i fråga om

text: Om det inte finns någon relevant och aktuell CEN-standard, ska kontrollen ske på ett sätt som har en likvärdig vetenskaplig kvalitet och överensstämmer med en ISO-standard eller annan internationell eller nationell standard.

text: Automatiska mätsystem som används för utsläppskontrollen ska minst en gång varje år kontrolleras genom parallella mätningar med referensmätmetoder.

text: Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om resultaten från kontroller av automatiska mätsystem enligt

text: 27 §

text: kolmonoxid högst 10 procent av begränsningsvärdet,

text: svaveldioxid högst 20 procent av begränsningsvärdet,

text: kväveoxider högst 20 procent av begränsningsvärdet, och

text: stoft högst 30 procentandelar av begränsningsvärdet.

text: Automatiska mätsystem ska vara så konstruerade att vid ett begränsningsvärde som enligt denna förordning avser genomsnitt under ett dygn är mätosäkerheten, uttryckt som 95-procentigt konfidensintervall för enskilda mätvärden, i fråga om

text: kolmonoxid med 0,90,

text: svaveldioxid med 0,80,

text: kväveoxider med 0,80, och

text: stoft med 0,70.

text: Genomsnittsvärden för timmar, dygn och månader ska valideras för mätosäkerhet genom att multiplicera uppmätta genomsnittsvärden i fråga om

text: Dessa validerade värden är de värden som ska jämföras med begränsningsvärdena.

text: Om fler än tre timmedelvärden under ett dygn är ogiltiga på grund av att ett automatiskt mätsystem inte fungerar eller på grund av underhåll, ska alla värden under det dygnet anses vara ogiltiga.

text: Om alla värden under fler än tio dygn är ogiltiga enligt

text: 31 §

text: , ska verksamhetsutövaren vidta de åtgärder som är lämpliga för att förbättra det automatiska mätsystemets tillförlitlighet.

text: Mätresultat som tas fram för utsläppskontrollen enligt denna förordning ska registreras, bearbetas och presenteras på ett sätt som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera att krav enligt denna förordning för utsläpp till luft följs.

text: Provtagnings- och mätpunkter

text: Om placeringen av provtagnings- och mätpunkter inte är bestämd i ett tillstånd för en stor förbränningsanläggning, ska den som driver anläggningen föreslå en placering och lämna förslaget till tillsynsmyndigheten.

text: I ett ärende som avses i

text: 34 §

text: ska tillsynsmyndigheten besluta var provtagnings- och mätpunkter ska vara placerade samt förelägga verksamhetsutövaren att följa beslutet.

text: Sammanlagda utsläpp från flera förbränningsanläggningar

text: rökgaser från förbränningsanläggningarna släpps ut genom en gemensam skorsten, eller

text: förbränningsanläggningarna har fått sina första tillstånd den 30 juni 1987 eller senare och är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från förbränningsanläggningarna genom en gemensam skorsten.

text: Vid tillämpningen av denna förordning ska två eller flera separata förbränningsanläggningar anses vara en enda förbränningsanläggning, om

text: Om flera förbränningsanläggningar enligt

text: första stycket

text: ska anses vara en enda förbränningsanläggning, ska summan av förbränningsanläggningarnas kapaciteter läggas till grund för beräkningen av den sammanlagda förbränningsanläggningens totala installerade tillförda effekt. Förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är mindre än 15 megawatt ska dock inte ingå i beräkningen.

text: Begränsningsvärden och beräkning av utsläpp

text: Begränsningsvärdena i

text: 73 §§

text: gäller för utsläpp från varje skorsten som enligt

text: 36 § första stycket 1

text: är gemensam för en eller flera förbränningsanläggningar samt för de sammanlagda utsläpp från flera skorstenar som det enligt

text: 36 § första stycket 2

text: vore möjligt att släppa ut genom en gemensam skorsten.

text: Bestämmelser om begränsningsvärden för flerbränsleanläggningar finns i

text: 79 §§

text: . Bestämmelser om begränsningsvärdenas tillämpning på förbränningsanläggningar som ändras finns i

text: och

text: 81 §§

text: De begränsningsvärden som med hänsyn till anläggningseffekten gäller enligt

text: 73 §§

text: ska i fråga om en sådan sammanlagd förbränningsanläggning som avses i

text: 36 §

text: tillämpas på hela förbränningsanläggningen inklusive de enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt

text: 36 §

text: Begränsningsvärdena i

text: 74 §§

text: gäller inte stationära dieselmotorer eller återvinningspannor inom massaindustrin.

text: syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle,

text: syrehalten 3 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och inte används i en gasturbin eller ottomotor, och

text: syrehalten 15 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och används i en gasturbin eller ottomotor.

text: Vid tillämpningen av

text: 73 §§

text: ska beräkningen av utsläpp ske så att värdena motsvarar de värden som gäller för normal torr gas vid

text: Krav för utsläpp till luft

text: inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,

text: inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begränsningsvärdet,

text: minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 procent av begränsningsvärdet, och

text: inget dygnsmedelvärde överstiger 150 procent av begränsningsvärdet, om bränslet är kol i förbränningsanläggningens alla pannor och ingen av pannorna har en installerad tillförd effekt som överstiger 50 megawatt.

text: För ett kalenderår ska det anses att ett krav för utsläpp till luft enligt begränsningsvärdena i denna förordning följs, om kontinuerliga mätningar av utsläppen under förbränningsanläggningens faktiska drifttid det kalenderåret visar att

text: en dispensperiod som avses i 82 eller

text: 83 §

text: en period som avses i 18, 19 eller

text: 20 §

text: då förbränningsanläggningens reningsutrustning havererat eller det inträffat en driftstörning, eller

text: en start- eller stopperiod.

text: I beräkningen av de medelvärden som avses i

text: 41 §

text: ska det inte ingå mätvärden som har uppmätts under

text: Om det inte krävs kontinuerliga mätningar av utsläppen, ska det anses att ett krav för utsläpp till luft som gäller för en stor förbränningsanläggning följs, om resultaten från varje serie mätningar eller från de andra förfaranden som används för att kontrollera utsläppen visar att begränsningsvärdena inte har överskridits.

text: Svaveldioxid från 2013-anläggningar

text: Från en 2013-anläggning med biomassa som bränsle får det inte släppas ut mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas.

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller

text: mer än 300 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.

text: Från en 2013-anläggning med torv som bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 250 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: mer än 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en 2013-anläggning med ett annat fast bränsle än biomassa eller torv får det inte släppas ut

text: mer än 350 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en 2013-anläggning med flytande bränsle får det inte släppas ut

text: Första stycket gäller inte gasturbiner eller ottomotorer.

text: högst 800 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är fast,

text: högst 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller

text: högst 850 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.

text: Trots

text: 47 §§

text: får svaveldioxid släppas ut från en 2002-anläggning som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en femårsperiod om utsläppen uppgår till

text: rökgaserna från förbränningsanläggningsdelen leds ut genom en eller flera rökgaskanaler genom en gemensam skorsten, och 2. utsläppen genom var och en av rökgaskanalerna mäts separat.

text: Första stycket får tillämpas även på utsläpp från en del av en 2002-anläggning, om

text: Första stycket gäller inte gasturbiner och ottomotorer.

text: mer än 5 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en flytande gas,

text: mer än 400 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en koksugn,

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från en masugn, eller

text: mer än 35 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är någon annan gas än de som avses i 1–3.

text: Från en 2013-anläggning med gas som bränsle får det inte släppas ut

text: Trots

text: första stycket

text: får 800 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas släppas ut från en 2002-anläggning, om bränslet är en gas med lågt värmevärde från förgasning av raffinaderirestprodukter.

text: Svaveldioxid från nya förbränningsanläggningar

text: mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.

text: Från en ny förbränningsanläggning med biomassa som bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte sker i en fluidiserad bädd,

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen sker i en fluidiserad bädd,

text: mer än 250 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt och förbränningen sker i en fluidiserad bädd, eller

text: mer än 300 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om

text: anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt och förbränningen inte sker i en fluidiserad bädd, eller

text: anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en ny förbränningsanläggning med torv som bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte sker i en cirkulerande eller trycksatt bädd,

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om

text: anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen sker i en cirkulerande eller trycksatt bädd, eller

text: anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: Från en ny förbränningsanläggning med ett annat fast bränsle än biomassa eller torv får det inte släppas ut

text: mer än 150 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 200 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: Från en ny förbränningsanläggning med flytande bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 35 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är någon annan gas än de som avses i 1-3.

text: Från en ny förbränningsanläggning med gasformigt bränsle får det inte släppas ut

text: Förordning (2019:639).

text: Kväveoxider och kolmonoxid från 2013-anläggningar

text: mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 250 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: mer än 300 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en 2013-anläggning med biomassa eller torv som bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt,

text: mer än 300 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen inte utgörs av pulvereldning av brunkol, eller

text: mer än 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol.

text: mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: mer än 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en 2013-anläggning med ett flytande bränsle får det inte släppas ut

text: bränslet är ett flytande raffineringsrestbränsle, eller

text: förbränningsanläggningen är belägen i en kemisk anläggning och bränslet är ett icke-kommersiellt bränsle som utgörs av flytande rester från produktionen vilka används för egen förbrukning på platsen.

text: Trots

text: 57 § första stycket 1

text: och 2 får det från en 2002-anläggning där anläggningseffekten inte är större än 500 megawatt släppas ut upp till 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om

text: högst 400 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande och förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning där anläggningseffekten är större än 500 megawatt,

text: högst 450 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om

text: bränslet är fast eller flytande och förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning där anläggningseffekten inte överstiger 500 megawatt, eller

text: bränslet är fast och förbränningsanläggningen är en 1987-anläggning där anläggningseffekten är större än 500 megawatt.

text: Trots

text: 57 §§

text: får kväveoxider släppas ut från en stor förbränningsanläggning som inte är i drift mer än 1 500 timmar per år beräknat som ett rul-lande medelvärde under en femårsperiod om utsläppen uppgår till

text: Första stycket får tillämpas även på utsläpp från en del av en 2002-anläggning, om rökgaserna från förbränningsanläggningsdelen leds ut genom en eller flera rökgaskanaler genom en gemensam skorsten och utsläppen genom var och en av rökgaskanalerna mäts separat.

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 90 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är ett flytande bränsle som är ett lätt eller medeltungt destillat,

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 75 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas och gasturbinen

text: används för en mekanisk drivanordning,

text: används i ett kraftvärmesystem och har en total ISO-verkningsgrad som överstiger 75 procent, eller

text: är en gasturbin i kombicykel och har en total elektrisk ISO-verkningsgrad som räknat över året överstiger 55 procent,

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och det antal milligram kväveoxider som bestäms genom att det procenttal som uttrycker gasturbinens ISO-verkningsgrad divideras med talet 35 och kvoten multipliceras med talet 50, om bränslet är naturgas och gasturbinen används i en enkel process och med en ISO-verkningsgrad som överstiger 35 procent och inte omfattas av 2,

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 50 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas och gasturbinen inte omfattas av 2 eller 3, eller

text: mer än 120 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än naturgas.

text: Från en gasturbin som är eller ingår i en 2013-anläggning får det inte släppas ut

text: Första stycket gäller inte gasturbiner för reservdrift med en registrerad drifttid som inte överstiger 500 drifttimmar per år.

text: Första stycket 2–5 gäller inte vid lägre last än 70 procent.

text: högst 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är naturgas, eller

text: högst 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är flytande eller är en annan gas än naturgas.

text: Trots

text: 60 §

text: får kväveoxider släppas ut från en gasturbin som är eller ingår i en 2002-anläggning och inte är i drift mer än 1 500 timmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en femårsperiod, om utsläppen uppgår till

text: Första stycket får tillämpas även på utsläpp från en del av en 2002-anläggning, om rökgaserna från förbränningsanläggningsdelen leds ut genom en eller flera rökgaskanaler och genom en gemensam skorsten och utsläppen genom var och en av rökgaskanalerna mäts separat.

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om

text: bränslet är naturgas, eller

text: förbränningsanläggningen är en ottomotor, eller

text: mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än naturgas och förbränningsanläggningen inte är en ottomotor.

text: Från en 2013-anläggning med gas som bränsle och som inte är en gasturbin får det inte släppas ut

text: Första stycket 1 gäller inte ottomotorer för reservdrift med en registrerad drifttid som inte överstiger 500 drifttimmar per år.

text: Trots

text: första stycket 2

text: får 300 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas släppas ut, om förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning där anläggningseffekten inte överstiger 500 megawatt och bränslet är en annan gas än naturgas, masugnsgas, gas från en koksugn eller gas med ett lågt värmevärde från förgasning av raffinaderirestprodukter.

text: Kväveoxider och kolmonoxid från nya förbränningsanläggningar

text: mer än 250 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: Från en ny förbränningsanläggning med biomassa eller torv som bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen inte utgörs av pulvereldning av brunkol,

text: mer än 200 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om

text: anläggningseffekten är större än 300 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol, eller

text: anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt,

text: mer än 400 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt och förbränningen utgörs av pulvereldning av brunkol.

text: mer än 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 150 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: Från en ny förbränningsanläggning med ett flytande bränsle får det inte släppas ut

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och det antal milligram kväveoxider som bestäms genom att det procenttal som uttrycker gasturbinens ISO-verkningsgrad divideras med talet 35 och kvoten multipliceras med talet 50, om bränslet är gasformigt och gasturbinen används i enkel process och med en ISO-verkningsgrad som överstiger 35 procent, eller

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 50 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om bränslet

text: är flytande och utgörs av lätta eller medeltunga destillat, eller

text: är gasformigt och förbränningsanläggningen inte omfattas av 1.

text: Från en ny förbränningsanläggning som är en gasturbin i kombicykel eller annan gasturbin får det inte släppas ut

text: Första stycket 1 och 2 b gäller inte vid lägre last än 70 procent.

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 75 milligram kvävoxider per kubikmeter normal torr gas, om förbränningsanläggningen är en ottomotor, eller

text: mer än 100 milligram kolmonoxid och 100 milligram kväveoxider per kubikmeter normal torr gas, om förbränningsanläggningen inte är en ottomotor.

text: Från en ny förbränningsanläggning med gas som bränsle och som inte är en gasturbin får det inte släppas ut

text: Stoft från 2013-anläggningar

text: mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt, eller

text: mer än 30 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 100 megawatt.

text: mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt,

text: mer än 25 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 100 megawatt men inte överstiger 300 megawatt, eller

text: Från en 2013-anläggning med ett flytande bränsle eller med ett annat fast bränsle än biomassa eller torv får det inte släppas ut

text: Trots

text: första stycket

text: får 50 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas släppas ut, om förbränningsanläggningen är en 2002-anläggning och bränslet är ett flytande raffineringsrestbränsle.

text: Första och andra styckena gäller inte gasturbiner eller ottomotorer.

text: mer än 30 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en gas från stålindustrin som kan användas utanför anläggningen,

text: mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en masugnsgas, eller

text: mer än 5 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är en annan gas än som anges i 1 och 2.

text: Från en 2013-anläggning med gasformigt bränsle får det inte släppas ut

text: Stoft från nya förbränningsanläggningar

text: Från en ny förbränningsanläggning med biomassa eller torv som bränsle får det inte släppas ut mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas.

text: mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten är större än 300 megawatt, eller

text: mer än 20 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om anläggningseffekten inte överstiger 300 megawatt.

text: Från en ny förbränningsanläggning med ett flytande bränsle eller med ett annat fast bränsle än biomassa eller torv får det inte släppas ut

text: mer än 10 milligram stoft per kubikmeter normal torr gas, om bränslet är masugnsgas, eller

text: Från en ny förbränningsanläggning med gas som bränsle får det inte släppas ut

text: Flerbränsleanläggningar

text: Om det i en stor förbränningsanläggning används mer än ett bränsle och detta medför att det för någon av föroreningarna svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid och stoft gäller flera olika begränsningsvärden enligt

text: 73 §§

text: , ska i stället det bränslevägda begränsningsvärde som följer av

text: 79 §§

text: gälla för föroreningen.

text: för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera vilket begränsningsvärde som enligt

text: 73 §§

text: gäller för anläggningseffekten (bränslets ingångsvärde),

text: för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera bränslets ingångsvärde med ett tal som anger den genom bränslet tillförda effekten (effektvärde) och på så sätt få fram bränslets andelsvärde,

text: för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera bränslets andelsvärde med summan av alla använda bränslens effektvärden och på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och

text: addera alla använda bränslens avvägningsvärden och på så sätt få fram det bränslevägda begränsningsvärde (det antal milligram per kubikmeter normal torr gas) som gäller för utsläpp av föroreningen från flerbränsleanläggningen.

text: För varje förorening som vid tillämpningen av

text: 73 §§

text: omfattas av olika begränsningsvärden för utsläpp från en flerbränsleanläggning ska det bestämmas ett bränslevägt begränsningsvärde genom att

text: Om en flerbränsleanläggning är en 2013-anläggning och något av bränslena är ett raffineringsrestbränsle som används separat eller tillsammans med andra bränslen ska det för varje förorening identifieras vilket av de använda bränslena som är det bestämmande bränslet. Det bestämmande bränslet är det bränsle som ger högsta begränsningsvärdet enligt

text: 49 §§

text: föroreningen svaveldioxid

text: 62 §§

text: föroreningarna kväveoxider och kolmonoxid

text: ) och

text: 70 §§

text: föroreningen stoft

text: ). Om det är två eller fler bränslen som för samma förorening ger det högsta begränsningsvärdet, ska det bränsle som har den största tillförda effekten anses vara det bestämmande bränslet för den föroreningen.

text: När det bestämmande bränslet för föroreningen är identifierat, ska ett bränslevägt begränsningsvärde för föroreningen bestämmas enligt 77 eller

text: 78 §

text: i stället för det som sägs i

text: 75 §

text: Om det bestämmande bränslet enligt

text: 76 §

text: motsvarar 50 procent eller mer av bränslenas sammanlagda tillförda effekt, ska som bränslevägt begränsningsvärde gälla samma begränsningsvärde som gäller för det slags bränsle som det bestämmande bränslet utgör.

text: för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen identifiera vilket begränsningsvärde som gäller enligt

text: och

text: 70 §§

text: (bränslets ingångsvärde),

text: multiplicera det bestämmande bränslets begränsningsvärde med talet 2 och på så sätt få fram det bestämmande bränslets dubbla ingångsvärde,

text: minska det bestämmande bränslets dubbla ingångsvärde med det tal som motsvarar det lägsta av de använda bränslenas ingångsvärden och på så sätt få fram det bestämmande bränslets justerade ingångsvärde,

text: multiplicera det bestämmande bränslets justerade ingångsvärde med ett tal som motsvarar det bestämmande bränslets tillförda effekt (effektvärde) och på så sätt få fram det bestämmande bränslets andelsvärde,

text: för varje annat bränsle som används i förbränningsanläggningen multiplicera bränslets ingångsvärde med ett tal som motsvarar bränslets tillförda effekt (effektvärde) och på så sätt få fram bränslets andelsvärde,

text: för varje bränsle som används i förbränningsanläggningen dividera bränslets effektvärde med summan av alla använda bränslens tillförselvärden och på så sätt få fram bränslets avvägningsvärde, och

text: Om det bestämmande bränslet enligt

text: 76 §

text: motsvarar mindre än 50 procent av bränslenas sammanlagda tillförda effekt, ska det bränslevägda begränsningsvärdet bestämmas genom att

text: mer än 1 000 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas, om anläggningen är en 2002-anläggning, eller

text: mer än 600 milligram svaveldioxid per kubikmeter normal torr gas i övriga fall.

text: För utsläpp av svaveldioxid från en flerbränsleanläggning som är en 2013-anläggning i ett raffinaderi och något av bränslena är ett raffineringsrestbränsle som används separat eller tillsammans med andra bränslen ska, i stället för det som sägs i

text: 78 §§

text: , som begränsningsvärde gälla att det inte får släppas ut

text: Anläggningar som ändras

text: Om en 2013-anläggnings kapacitet utökas, ska de begränsningsvärden som gäller för nya förbränningsanläggningar tillämpas på den del av förbränningsanläggningen som påverkas av utökningen. De utsläppskrav ska tillämpas som gäller anläggningseffekten.

text: Om en 2013-anläggning ändras på ett sätt som kan medföra konsekvenser för miljön och på ett sätt som påverkar en sådan del av förbränningsanläggningen som har en installerad tillförd effekt som är större än 50 megawatt, ska de begränsningsvärden som gäller för nya förbränningsanläggningar tillämpas på den ändrade förbränningsanläggningsdelen. De utsläppskrav ska tillämpas som gäller anläggningseffekten.

text: Dispenser på grund av avbrott i bränsleförsörjningen

text: det enda bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen är en gas,

text: ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen gör att det i förbränningsanläggningen undantagsvis behöver användas en annan typ av bränsle som skulle innebära att förbränningsanläggningen vid en normal användning av det bränslet skulle behöva vara utrustad med rökgasrening.

text: Tillsynsmyndigheten får ge dispens från en skyldighet enligt denna förordning att följa ett begränsningsvärde, om

text: Dispensen ska vara tidsbegränsad och får gälla i högst tio dagar. Dispensen får dock ges för längre tid, om det behövs för att upprätthålla energiförsörjningen och detta behov är tvingande.

text: När tillsynsmyndigheten ger en dispens enligt

text: första stycket

text: ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål informera Naturvårdsverket.

text: det bränsle som normalt används i förbränningsanläggningen har en låg svavelhalt,

text: begränsningsvärdet inte kan följas på grund av ett avbrott i försörjningen av lågsvavligt bränsle, och

text: avbrottet beror på en allvarlig brist på sådant bränsle.

text: Tillsynsmyndigheten får ge dispens från en skyldighet enligt denna förordning att följa ett begränsningsvärde för svaveldioxid enligt någon av

text: 54 §§

text: , om

text: Dispensen ska vara tidsbegränsad och får gälla i högst sex månader.

text: första stycket

text: Förordning (2019:639).

text: Dispenser för anläggningar med kort återstående livstid

text: förbundit sig att inte driva förbränningsanläggningen under mer än 17 500 timmar under perioden från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2023, och

text: angett anläggningseffekten, de typer av bränslen som används i förbränningsanläggningen samt de begränsningsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft som enligt denna förordning gäller för förbränningsanläggningen.

text: Tillsynsmyndigheten får ge dispens från en skyldighet enligt denna förordning att för en del av en stor förbränningsanläggning följa ett begränsningsvärde som gäller för 2013-anläggningar enligt någon av

text: och

text: 79 §§

text: om verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2014 ansökt om dispens och i en skriftlig försäkran till tillsynsmyndigheten har

text: Om anläggningseffekten är större än 500 megawatt och bränslet är fast, får dispensen avse utsläpp av kväveoxider endast om förbränningsanläggningen är en 1987-anläggning.

text: Dispensen får ges endast för en tidsperiod som börjar tidigast den 1 januari 2016 och slutar senast den 31 december 2023. Dispensen får inte tillåta högre begränsningsvärden än vad som följer av villkor i det tillstånd som gäller för anläggningen och inte heller högre än vad som den 17 juni 2013 gällde för anläggningen enligt föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av förordningen (

text: ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

text: Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i dispensfrågan senast den 30 september 2014.

text: Tillsynsmyndigheten ska senast den 30 juni 2015 informera Naturvårdsverket om de dispenser som ges enligt

text: 84 §

text: och om uppgifterna i verksamhetsutövarens försäkran.

text: Under den tid som en dispens enligt

text: 84 §

text: gäller ska verksamhetsutövaren minst en gång varje år ge in uppgifter till tillsynsmyndigheten om det antal drifttimmar som förbränningsanläggningen drivits efter den 31 december 2015.

text: 87 §

text: Tillsynsmyndigheten ska informera Naturvårdsverket om de uppgifter som getts in till tillsynsmyndigheten enligt

text: 86 §

text: senast den 30 juni året efter det år som uppgifterna avser.

text: Om en stor förbränningsanläggning omfattas av en dispens enligt

text: 84 §

text: , ska de begränsningsvärden som gäller för nya förbränningsanläggningar tilllämpas på anläggningen efter den 31 december 2023.

text: Dispens för fjärrvärme

text: produktionen av användbar värme från förbränningsanläggningen helt eller delvis levereras i form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare,

text: anläggningseffekten inte överstiger 200 megawatt, och

text: ansökan om dispens har getts in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015 och innehåller uppgifter om anläggningens sammanlagda installerade tillförda effekt, de typer av bränsle som används samt gällande begränsningsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

text: Tillsynsmyndigheten får ge dispens från en skyldighet enligt denna förordning att för en stor förbränningsanläggning följa ett begränsningsvärde som gäller för en 2002-anläggning enligt någon av

text: och

text: 79 §§

text: om

text: Dispensen ska vara tidsbegränsad och som längst gälla fram till den 1 juli 2018. Dispensen ska förenas med villkor om att åtminstone 50 procent av anläggningens produktion av användbar värme under varje kalenderår som dispensen gäller ska levereras i form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.

text: de dispenser som ges enligt

text: 89 §

text: , och

text: de uppgifter verksamhetsutövaren lämnat i sin ansökan om dispens.

text: Tillsynsmyndigheten ska senast den 30 juni 2015 informera Naturvårdsverket om

text: Under den tid som dispensen gäller enligt

text: 89 §

text: ska verksamhetsutövaren minst en gång varje år ge in uppgifter till tillsynsmyndigheten om den andel av anläggningens produktion av användbar värme som under året levererats i form av ånga eller varmvatten till ett öppet fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.

text: 91 §

text: Information till Europeiska kommissionen

text: När Naturvårdsverket fått information från tillsynsmyndigheten enligt

text: 82 § tredje stycket

text: eller

text: 83 § tredje stycket

text: ska verket utan dröjsmål informera Europeiska kommissionen.

text: Verket ska senast den 31 december 2015 informera kommissionen om de uppgifter som tillsynsmyndigheten gett in till verket enligt

text: 85 § andra stycket

text: eller

text: 90 §

text: Verket ska årligen informera kommissionen om de uppgifter som tillsynsmyndigheten gett in till verket enligt 87 eller

text: 92 §

text: Uppgifter i miljörapporten

text: De uppgifter om utsläpp som verksamhetsutövaren lämnar i den miljörapport som avses i

text: 26 kap. 20 § miljöbalken

text: ska avse genomsnittsvärden före validering enligt

text: 30 §

text: Uppgifter till Naturvårdsverket

text: Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter om de stora förbränningsanläggningar som omfattas av denna förordning till Naturvårdsverket, om verket begär det.